Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 55

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
1. два пъти месечно;
2. след преминаване на буря, съпроводена с
вълнение;
3. по време и след преминаване на висока
вълна;
4. при образуване на ледена покривка и ле-
доход.
(3) При наличие на ледена покривка ледът
около рейките задължително се разбива преди
отчитане на водните нива.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ХИДРОТУРБИННИ УРЕДБИ
Чл. 276. Хидротурбинната уредба обхваща
водната турбина/помпа, затворните органи към
тях, системите за регулиране, охлаждане, смаз-
ване, продухване и дрениране, измервателната,
контролната и защитната апаратура.
Чл. 277. При експлоатацията на хидротур-
бинната уредба се осигуряват:
1. безаварийна работа на съоръженията;
2. режим без развита кавитация на турбината;
3. максимално възможен коефициент на
полезно действие при зададен товар и действащ
напор;
4. постоянната готовност за пуск и отдаване
на разполагаемата мощност.
Чл. 278. (1) Хидроагрегатите (турбина-гене-
ратор) и спомагателните съоръжения задължи-
телно работят в автоматизиран режим.
(2) Устройствата за автоматично управле-
ние, контрол и защита се поддържат постоянно
включени в работа.
(3) Допуска се работа на съоръженията в
неавтоматизиран режим само с писмено нареж-
дане на ръководителя на централата и след
съгласуване с оператора на преносната/разпре-
делителната мрежа.
Чл. 279. (1) За хидроагрегатите се изисква да
работят при напълно отворени затворни орга-
ни пред канали, напорни тръбопроводи и на
входа и изхода на турбините.
(2) Максималното отваряне на направлява-
щия апарат на турбината се ограничава до това,
което съответства на максимално допустимия
товар на генератора при дадения напор и сму-
кателна височина.
(3) Максималното отваряне на направлява-
щия апарат на агрегата помпа-турбина в пом-
пен режим, при минимални напор и допустима
смукателна височина, се ограничава до това,
което съответства на максималната мощност
на двигател-генератора в моторен режим.
Чл. 280. (1) Хидроагрегатите, които се на-
мират в резерв, се поддържат в готовност за
незабавен автоматичен пуск при всички пред-
видени режими.
(2) Хидроагрегатите, управлявани чрез те-
леуправление от оператора на преносната/раз-
пределителната мрежа, се извеждат от този
режим само по негово нареждане или разре-
шение.
Чл. 281. (1) Хидроагрегатите, когато рабо-
тят в  режим на синхронен компенсатор, се оси-
гуряват за незабавно автоматично преминава-
не в генераторен режим.
(2) При работа на хидроагрегатите с турби-
ни тип “Францис” в режим на синхронен ком-
пенсатор е задължително работните колела на
турбините да се въртят във въздушна среда при
напълно затворени органи пред турбините.
Чл. 282. Хидроагрегатите работят в режим
на автоматично регулиране на оборотите при
зададен статизъм на регулатора.
Чл. 283. (1) Системата за автоматично регу-
лиране на хидроагрегата осигурява:
1. автоматично и ръчно пускане и спиране;
2. устойчива работа във всички режими;
3. участие в регулирането на честотата на
електроенергийната система на определените
за това хидрогенератори;
4. плавно движение на регулиращите органи
при изменение на мощността на хидроагрегата;
5. при изключване под товар да не се преви-
шават граничните стойности на честотата на
въртене на хидроагрегата, налягането и скорост-
та на водния поток;
6. автоматично ограничаване на максимал-
ното отваряне на направляващия апарат при
изменение на водния напор;
7. автоматично изменение на ъгъла на отва-
ряне на работните лопатки в съответствие с
водния напор (за турбини тип “Каплан”).
(2) Статизмът и степента на неравномерност
на турбинните регулатори се задават от опера-
тора на преносната/разпределителната мрежа
и не се разрешава произволното им  променяне.
Чл. 284. (1) Във ВЕЦ и ПАВЕЦ с въведена
система за групово регулиране на активната
мощност (ГРАМ) не се разрешава изключване
на системата и индивидуално регулиране на
всеки агрегат.
(2) При повреда в груповото регулиране или
по режимни условия се допуска временното му
изключване с разрешение на оператора на пре-
носната мрежа.
Чл. 285. (1) Пускането на хидроагрегат, нор-
малното и аварийното спиране, изключването
на телеуправлението и ръчното изменяне на
товара се извършват по вътрешни инструкции,
утвърдени от ръководителя на ВЕЦ.
(2) За всеки хидроагрегат се установяват
стойностите на параметрите, определящи ус-
ловията на пускане и режима на работа, от ба-
зата данни на  завода-производител и от прове-
дени изпитвания.
Чл. 286. За всеки хидроагрегат се установява
и периодично се контролира времетраенето на
процесите:
1. затваряне на направляващия апарат на
турбината до положение, съответстващо на
празен ход при изключване под товар;
2. отваряне на направляващия апарат на тур-
бината при поемане на товар с максимална
скорост;