Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
3. паспортни данни за импулсните изпитва-
телни напрежения на съоръженията и за харак-
теристиките на устройствата за защита от пре-
напрежения;
4. схема на разполагането на устройствата
за защита от пренапрежения с разстоянията по
ошиновката между тях и защитаваните елект-
рически съоръжения;
5. данни за мълниезащитата и заземителни-
те съпротивления на електропроводните линии
в подходите им към електрическите уредби,
както и данни за проводимостта на почвата по
трасето на линиите и на територията на елект-
рическите уредби;
6. сведения за пресичане на електропровод-
ните линии помежду си и с комуникационни
линии;
7. сведения за най-често поразяваните от
мълнии електропроводни линии или участъци
от тях;
8. данни за степента на замърсяване на изо-
лацията на електропроводните линии и елект-
рическите уредби.
Чл. 808. (1) Не се разрешава окачване на
проводници от ВЛ за напрежение до 1000 V към
конструкции на ОРУ, мачти за прожектори,
комини и охладителни кули.
(2) За линиите по ал. 1 се използват само
кабели с метална обвивка или кабели, положе-
ни в метална тръба. Металната обвивка на ка-
белите и металните тръби се заземяват.
(3) Кабелите се въвеждат във взривоопасни
или пожароопасни помещения в съответствие с
инструкциите за мълниезащита на сгради и
съоръжения.
Чл. 809. (1) Ежегодно преди настъпването
на мълниеносния сезон се извършва проверка
на средствата за защита от пренапрежения и се
проверява тяхната изправност и готовност.
(2) При проверката в електрическите уред-
би и трансформаторните постове се извършва
външен оглед на средствата за защита от пре-
напрежения и се отчитат показанията на броя-
чите, регистриращи броя на заработванията от
пробиви при пренапрежения.
(3) При обходите на трасето на електропро-
водните линии се извършва оглед на мълниеза-
щитните въжета и на линейната изолация.
(4) Констатациите от огледите и обходите се
записват в съответните обходни листове. От
събраните данни се прави оценка на защитите
от пренапрежения и при необходимост се пред-
приемат мерки за повишаване на тяхната ефек-
тивност.
(5) Периодичността и обемът на измервани-
ята за установяване на работоспособността и
характеристиките на използваните средства за
защита от пренапрежения се определят в съот-
ветствие с утвърдените инструкции за изпитва-
не на електрическите съоръжения.
(6) Средствата за защита от пренапрежения
за всички класове напрежения се поддържат
постоянно включени в работа.
Чл. 810. (1) Начинът на заземяване на неут-
ралата на мрежите средно напрежение 6—35 kV
и изискванията към устройствата за заземява-
не се определят съгласно наредбата за устрой-
ство на електрически уредби и електропровод-
ни линии по чл. 83, ал. 1 ЗЕ.
(2) Капацитивните токове при земно съеди-
нение се измерват при въвеждане в експлоата-
ция на устройствата за заземяване и при значи-
телни изменения в дължината и конфигураци-
ята на мрежата най-малко веднъж на 5 години.
Чл. 811. (1) Когато капацитивният ток на
мрежи с напрежение 6 ч 35 kV при земно съеди-
нение е по- голям от 10 А, неутралата на мрежи-
те се заземявa чрез дъгогасителен реактор, ак-
тивно съпротивление или комбинация от двете.
(2) Когато капацитивният ток на мрежи с
напрежение 6 ч 35 kV с директно присъединени
генератори и в уредби за собствени нужди на
блочни електроцентрали при земно съединение
е по-голям от 5 А, неутралата се заземява чрез
активно съпротивление.
Чл. 812. При заземяване на неутралата
чрез дъгогасителен реактор се спазват изис-
кванията:
1. инсталирането на дъгогасителни реакто-
ри се изпълнява в подстанциите, свързани с
мрежата с не по-малко от 3 електропровода; в
крайните подстанции инсталирането на дъго-
гасителни реактори не се допуска;
2. към неутралата на трансформатор/гене-
ратор/синхронен компенсатор дъгогасителни-
те реактори се присъединяват посредством раз-
единители; не се допуска изключване на раз-
единителите при наличие на земно съединение
в мрежата;
3. не се допуска присъединяване на дъгога-
сителни реактори към трансформатори, защи-
тени с предпазители;
4. свързването на дъгогасителния реактор
към заземяващото устройство е през токов
трансформатор.
Чл. 813. (1) Дъгогасителните реактори ра-
ботят с резонансна настройка. Допуска се на-
стройка с надкомпенсация, при която степента
на разстройване е не по-голяма от 5 % и реак-
тивната съставяща на тока на земно съедине-
ние не надвишава 5A.
(2) Работа на мрежата с подкомпенсация на
капацитивния ток като правило не се допуска.
Разрешава се настройка с подкомпенсация като
временно решение при недостатъчна мощност
на дъгогасящите реактори и при условие, че
аварийно възникналата несиметрия на фазни-
те капацитети на мрежата не довежда до пови-
шаване потенциала на неутралата с повече от
70 % от фазното напрежение.
Чл. 814. (1) В мрежите с компенсация на
капацитивните токове не се допуска напреже-
ние на несиметрия, по-голямо от 0,75 % от фаз-
ното напрежение.
(2) При отсъствие на земно съединение се
допуска работа с изместване на неутралата с