Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 31

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31   
11. Покритията (с изключение на огнезащитните 
покрития), полагани по колоните на сградите, следва 
да бъдат с клас по реакция на огън, съответстващ 
на изискващия се такъв за покритията по стените, 
като при прилагане на т. 1 от забележките площите 
на същите се сумират към площите на покритията 
по стените.“
7. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се из­
меня така:
„(14) Класовете по реакция на огън на 
компонентите на системи за топлоизолация 
на външни повърхности на сгради или части 
от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класове на 
функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 (с 
изключение на сгради с максимална височина 
на пребиваване на хора над 25 m), допустимите 
площи и начинът на разделянето им са дадени 
в табл. 7.1.“
8. В табл. 7.1:
а) в антетката след думите „Степен на огне­
устойчивост на сградите“ се добавя „или части 
от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“;
б) в забележките т. 1 и 2 се изменят така:
„1. Допуска се за сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеус­
тойчивост да бъдат прилагани изискванията за 
класовете по реакция на огън на компонен­
тите на системи за топлоизолация на външни 
повърхности, допустимите площи и начинът 
на разделянето им, регламентирани за сгради 
или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от 
III степен на огнеустойчивост, както и за сгра­
ди или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от 
I и II степен на огнеустойчивост.
2. Допуска се за сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огне­
устойчивост да бъдат прилагани изискванията 
за класовете по реакция на огън на компонен­
тите на системи за топлоизолация на външни 
повърхности, допустимите площи и начинът 
на разделянето им, регламентирани за сгради 
или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от 
I и II степен на огнеустойчивост.“
9. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и се из­
меня така:
„(15) Класовете по реакция на огън на 
компонентите на системи за топлоизолация на 
външни повърхности на сгради или части от тях 
съгласно чл. 12, ал. 1 от клас на функционална 
пожарна опасност Ф5 (с изключение на сгради 
с максимална височина на пребиваване на хора 
над 25 m), допустимите площи и начинът на 
разделянето им са дадени в табл. 7.2.“
10. В табл. 7.2:
а) в антетката след думите „Степен на огне­
устойчивост на сградите“ се добавя „или части 
от тях (съгласно чл. 12, ал. 1)“;
б) в забележките т. 1 се изменя така:
„1. Допуска се за сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огне­
устойчивост да бъдат прилагани изискванията 
за класовете по реакция на огън на компонен­
тите на системи за топлоизолация на външни 
повърхности, допустимите площи и начинът 
на разделянето им, регламентирани за сгради 
или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I, 
II и III степен на огнеустойчивост.“
11. Създава се нова ал. 16:
„(16) Когато в сградата или частта от нея (съг­
ласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения 
от класове на функционална пожарна опасност 
Ф1 – Ф4 и Ф5, класовете по реакция на огън на 
компонентите на системи за топлоизолация на 
външните повърхности на сградата или частта 
от нея (съгласно чл. 12, ал. 1), допустимите 
площи и начинът на разделянето им се проек­
тират така, че да удовлетворяват изискванията 
за функционалното предназначение на всеки 
от класовете на функционална пожарна опас­
ност, заемащ площ повече от 25 % от площта 
на всички помещения.“
12. Досегашната ал. 15 става ал. 17 и в нея 
основният текст се изменя така:
„(17) За сгради или части от тях (съгласно 
чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1, които са с три и повече надземни 
етажа (с максимална височина на пребиваване 
на хора до 25 m) и с топлоизолация на външ­
ните стени, изпълнена от продукти с класове 
по реакция на огън D – F или продукти с 
неустановени експлоатационни показатели по 
отношение на реакцията им на огън, освен 
изискванията по ал. 14:“.
13. Досегашната ал. 16 става ал. 18 и в нея 
думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.
14. Досегашната ал. 17 става ал. 19 и в нея 
думите „ал. 16“ се заменят с „ал. 18“.
15. Досегашната ал. 18 става ал. 20 и се 
изменя така:
„(20) В случаите по ал. 17, т. 4, буква „а“ 
топлоизолацията в участъка на щурцовете на 
отворите се изпълнява от продукти с клас по 
реакция на огън А1 или А2, с външно покри­
тие с клас по реакция на огън А1 или А2 и с 
прикрепващи устройства от продукти съгласно 
ал. 18 или 19. Същите изисквания се прилагат 
и за топлоизолацията по вътрешната рамка на 
отворите в случаите по ал. 17, т. 4, буква „б“.“
16. Досегашната ал. 19 става ал. 21 и в нея 
думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.
17. Досегашната ал. 20 става ал. 22.
18. Досегашната ал. 21 става ал. 23 и в нея 
думите „ал. 20“ се заменят с „ал. 22“, а думите 
„евакуационни стълбища“ се заменят с „открити 
стълбища за евакуация“.
19. Досегашната ал. 22 става ал. 24 и се 
изменя така:
„(24) Външното покритие на системите за 
топлоизолация по ал. 14 и 15, на ивиците по 
ал. 18 и на топлоизолацията по ал. 20 и 22 се 
изпълнява с обща дебелина не по-малко от 
4 mm, като изискванията по отношение на 
класа му по реакция на огън се прилагат за 
основното покритие (положено директно върху 
топлоизолационния продукт) и финишното