Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 65

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65   
(4) За осигуряване на защита срещу про­
никване на продукти на горенето местата на 
засмукване на въздух от вентилационните 
системи за създаване на повишено налягане се 
проектират при спазване изискванията на БДС 
EN 12101-13 „Системи за управление на дим и 
топлина. Част 13: Системи за диференциално 
налягане (PDS). Методи за проектиране и 
изчисляване, монтаж, изпитване за приема­
не, рутинно изпитване и поддържане“, както 
и на разстояние най-малко 3 m по-ниско от 
отверстието на системата за отвеждане на дим 
и топлина и на разстояние в хоризонтално 
направление най-малко 5 m от отверстието.
(5) За създаване на повишено налягане 
в стълбищата, асансьорните шахти и пожа­
розащитните преддверия съгласно чл. 25 се 
предвижда подаване на въздух в тях на всеки 
етаж, като въздухът се подава в горната част, 
в близост до тавана. В случай че са проекти­
рани въздухопроводи за подаване на въздух, 
същите се предвиждат от строителни продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. 
За асансьорните шахти се допуска директно 
подаване на въздух в тях.“
4. В ал. 6 след думата „въздух“ се добавя 
„в стълбищата“.
§ 161. В чл. 327 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За етажните евакуационни пътища 
(коридори, фоайета и преддверия) се проек­
тират вентилационни системи за отвеждане 
на дима и топлината, като димните люкове 
или вентилаторите за отвеждане на дима и 
топлината се предвиждат в най-отдалечените 
от етажните входове към стълбищата части 
на хоризонтално разстояние един от друг не 
повече от 20 m и с височина (на долната им 
част) най-малко 0,2 m над горния край на 
вратите на етажното ниво. Вентилационните 
шахти или димоотводите за принудително 
засмукване на продуктите на горене от всеки 
етаж и въздухопроводите за нагнетяване на 
чист въздух се предвиждат с огнеустойчивост 
най-малко EI 60, изпълнени от строителни 
продукти с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Димоотводите на вентилационните 
системи за отвеждане на дима и топлината 
по ал. 1 се предвиждат с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост 
съгласно чл. 119, ал. 2, т. 1 (при транспор­
тиране на димни продукти директно навън) 
или съгласно чл. 119, ал. 3, т. 1 (при транс­
портиране на димни продукти през съседни 
помещения).“
3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Вентилационната система за отвежда­
не на дима и топлината от етажните еваку­
ационни пътища се задейства при спазване 
на изискванията на чл. 326, ал. 3. Когато 
един вентилатор с механично задвижване на 
смукателна принудителна ВСОДТ обслужва 
повече от един етажен евакуационен път, 
дебитът му може да бъде сведен до този, 
изискван за най-големия етажен евакуацио­
нен път, при осигуряване на отвеждане на 
дима и топлината от етажните евакуационни 
пътища посредством димоотвод или шахта, 
с предвидени клапи за управление на дима.
(4) Вентилационните системи за отвеждане 
на дима и топлината от етажните евакуацион­
ни пътища се проектират принудителни с 
кратност 12 h-1 или естествени с минимална 
аеродинамична свободна площ на димните 
люкове 1 % от площта на етажния еваку­
ационен път.
(5) За компенсация на обема на отведените 
продукти на горене се проектира принудителна 
или естествена система за подаване на чист 
въздух с кратност или аеродинамична площ 
на приточните отвори съгласно ал. 4.“
4. Алинея 6 се отменя.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Допуска се да не се предвижда вен­
тилационна система за отвеждане на дима и 
топлината от етажните евакуационни пътища 
в сгради от всички класове на функционална 
пожарна опасност от I и II група при мак­
симално разстояние от евакуационния изход 
на най-отдалеченото помещение до входа в 
пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 
или евакуационно стълбище не повече от 8 m, 
както и в сгради от подклас на функционал­
на пожарна опасност Ф1.3 от I и II група с 
естествено осветени етажни евакуационни 
пътища (с остъкление с площ не по-малка от 
5 % от площта на етажния евакуационен път).“
§ 162. В чл. 329 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 1 думите „строежи с височина над 
28 m“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора над 25 m“.
2. В ал. 2 думите „строежи с височина над 
28 m“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора над 25 m“.
§ 163. В чл. 330 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 1 думите „строежи с височина над 
28 m“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора над 25 m“.
2. В ал. 2 думата „строежи“ се заменя със 
„сгради“.
3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) При проектиране на двойни фасади и 
вентилируеми фасади се спазват изискванията 
съответно на чл. 14, ал. 31 и 32.
(4) За предотвратяване на разпространение­
то на горенето при пожар между пожарните 
сектори в сгради с максимална височина 
на пребиваване на хора над 25 m се спазват 
изискванията на чл. 16, ал. 11.
(5) За предотвратяване на разпростране­
нието на горенето между етажите при пожар