Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 59

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
1
2
3
4
4.
Ф5
S ≤ 500
22
5.
Ф1-Ф4
S > 1000
36
6.
Ф5
500 < S ≤ 1000
36
7.
Открити техно-
логични съоръ-
жения
30 < S2) ≤ 1500
36
S2) > 1500
54
Забележки:
1) Площта S е сумата от застроените площи на 
етажите в сградата (или на част от нея, отделена 
с брандмауер).
2) Площта S е площта на площадката, заета 
от технологичните съоръжения, или площта на 
проекцията им върху площадката, на която те са 
разположени.“ 
§ 141. В чл. 182 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „с обем, 
по-голям от 1000 m3“ и запетаята след тях се 
заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Резервоарите за съхраняване на вода за 
пожарогасене се осигуряват срещу замръзване, 
а в тези с открито водно огледало нормал-
ното водно ниво на запълване се предвижда 
най-малко 1 m над нивото на необходимите 
водни количества за пожарогасене.“
§ 142. В чл. 184 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „воден обект“ се 
заменят с думата „водоизточник“.
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „като се осигуряват срещу замръзване“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Водоизточниците или резервоарите за 
пожарогасене се предвиждат с подстъпи за 
засмукване на вода от пожарните автомобили.“
§ 143. Член 190 се изменя така:
„Чл. 190. Водомерните устройства, мон-
тирани на водопроводи за пожарогасене, се 
проектират така, че да пропускат необходимите 
водни количества за пожарогасене.“
§ 144. В чл. 191, ал. 2 думите „водопроводни 
отклонения и сградните“ се заличават.
§ 145. В чл. 192 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „строителни продукти, 
които отговарят на изискванията за“ се за-
менят със „строителни продукти с“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се инсталациите по ал. 1 
да се изпълняват от строителни продукти с 
клас по реакция на огън, различен от А1 и 
А2, при условие че са защитени с конструкция 
с огнеустойчивост ЕІ 60.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Водопроводи, изпълнени от строителни 
продукти с класове по реакция на огън, раз-
лични от А1 и А2, може да се полагат в шахти 
и канали със стени с огнеустойчивост ЕІ60. 
Местата на преминаване на тръбопроводите 
през пожарозащитни прегради се уплътняват, 
без да се намалява нормативната огнеустой-
чивост на пресичаната преграда.“
§ 146. В чл. 193 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 193 става 
ал. 1 и в нея след думата „сгради“ се доба-
вят думите „или части от тях (по смисъла на 
чл. 12, ал. 1)“.
2. Точки 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„1. производствени сгради и складове (от 
класове Ф5.1 и Ф5.2), в които вследствие 
използването на вода може да бъдат предиз-
викани взрив, пожар или разпространяване 
на огън;
2. производствени и складови сгради (от 
подкласове Ф5.1 и Ф5.2) с категории по по-
жарна опасност Ф5Г и Ф5Д от I и II степен 
на огнеустойчивост или от пожаронезащитени 
стоманени конструкции, независимо от обе-
ма им, както и сгради от III, IV и V степен 
на огнеустойчивост за същите категории по 
пожарна опасност и с обем не по-голям от 
1000 m3;
3. самостоятелни сгради с производствено 
и складово предназначение (от класове Ф5.1 
и Ф5.2) от категория по пожарна опасност 
Ф5А, Ф5Б и Ф5В, с площ до 200 m2 и с обем 
не по-голям от 1000 m3;
4. сгради на водни помпени и пречиства-
телни станции за битови и отпадъчни води;“.
3. В т. 5 думите „от хидранти“ се заличават, 
а накрая се добавя „с подвижни съоръжения 
за водочерпене (мото- или електропомпа)“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. строежи от подклас Ф1.3 и Ф1.4 с ви-
сочина до 28 m;“.
5. Точка 8 се изменя така:
„8. строежи от класове Ф1 – Ф4 със за-
строен обем до 5000 m3;“.
6. В т. 9 думата „гаражи“ се заменя с ду-
мите „отворени гаражи, затворени гаражи“.
7. Създава се т. 13:
„13. сгради по чл. 162, за които не се изис-
ква водоснабдяване за външно пожарогасене.“
8. Създава се ал. 2: