Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 101

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  101  
1
2
3
4
3.
Група надземни хоризонтални или 
сферични резервоари за втечнени 
горими газове с вместимост до
2000 m3
Група надземни хоризонтални 
или сферични резервоари за 
втечнени горими газове с вмес-
тимост до 2000 m3
20
4.
Група надземни хоризонтални резер-
воари за втечнени горими газове с 
вместимост до 4000 m3
Група надземни хоризонтални 
резервоари за втечнени горими
газове с вместимост до 4000 m3
30
5.
Група надземни сферични резерво-
ари за втечнени горими газове с 
вместимост до 6000 m3
Група сферични резервоари за 
втечнени горими газове с вмес-
тимост до 6000 m3
30
6.
Група надземни резервоари (сфе-
рични /хоризонтални) за втечнени 
горими газове с вместимост до 
6000/4000 m3
Група надземни резервоари за 
ЛЗТ и ГТ с вместимост до
200 000 m3
 
2 D, но най-
малко 50 m
7.
Надземен резервоар (сферичен и 
хоризонтален) за втечнени горими 
газове
Надземни резервоари за ЛЗТ и ГТ
 
2 D, но най-
малко 5 m
*D е диаметърът на най-големия от съседните резервоари.
Чл. 585. (1) Общата вместимост на резервоарите в склад за втечнени горими газове е 20 000 m3.
(2) Хоризонталните резервоари с единична вместимост до 200 m3 включително се проектират 
на групи до два реда, а резервоарите с по-голям обем – само в един ред.
(3) Сферичните резервоари с единична вместимост до 600 m3 включително се проектират на 
групи до два реда, а резервоарите с по-голям обем – само в един ред.
(4) При резервоари с обща вместимост до 10 000 m3 включително разстоянието между два съседни 
склада е най-малко 500 m, а при резервоари с обща вместимост от 10 001 m3 до 20 000 m3 – най-
малко 600 m.
Чл. 586. Резервоарите за втечнени и сгъстени газове не се обваловат. Всяка група се проектира 
на площадка с наклон, оградена с канавка, за бързо отвеждане на разлетите продукти от резер-
воарите на безопасно място.
Чл. 587. До складовете за втечнени или сгъстени горими газове се осигурява достъп за пожарни 
автомобили при спазване на изискванията по чл. 27.
Чл. 588. (1) Разрешава се обединяване на производства, свързани с общ технологичен процес 
(наливане и изливане, регазификация и смесване на газа), в едно помещение.
(2) Разрешава се към сградата на помпено-компресорната станция да се проектират спомагател-
ни помещения (вентилационни камери, КИП и помещения за обслужващия персонал), отделени 
от помпено-компресорното помещение със стена, изпълнена от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI 120 и със самостоятелен изход навън.
Раздел ХІХ
Изисквания за складове за втечнени горими газове от І категория (газоснабдителни станции)  от 
подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Чл. 589. Складовете за втечнени горими газове от I категория се проектират извън населените 
места.
Чл. 590. (1) Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от I 
категория до сгради и съоръжения, които не принадлежат към складовете, в зависимост от общата 
вместимост на резервоарите се определят по табл. 56.
Таблица 56
Обща вместимост на резервоарите в склада за 
втечнени горими газове, m3
 
Максимална вмести-
мост на един резервоар, 
m3
Минимално разстояние в m до 
сгради и съоръжения от скла-
да с резервоари:
надземни
подземни
1
2
3
4
Хоризонтални резервоари:
 
 
 
- до 400
400
170
85
- от 401 до 800
400
220
110
- от 801 до 1200
400
270
135
- от 1201 до 1600
400
320
160