Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
(3) Помещенията се оборудват с противопо-
жарна сигнализация, системи за пожарогасене,
работно и аварийно осветление.
(4) Системите за вентилация автоматично
се изключват при възникване на пожар.
(5) Проектът трябва да предвижда мерки за
осигуряване на подкритичност и надеждно ох-
лаждане на ОЯГ при пожари и при ликвидира-
не на последствията от възникнали пожари.
Чл. 30. (1) Проектът на съоръженията тряб-
ва да осигурява безпрепятствената евакуация
на персонала.
(2) Проектът трябва да включва план за
евакуация от сгради и съоръжения, характерис-
тики на евакуационните пътища и разположе-
ние на сигнализацията.
Чл. 31. В проекта трябва да бъде предвидена
система за физическа защита на съоръженията и
ОЯГ, която включва охранителна сигнализация,
контрол и автоматично блокиране на достъпа.
Чл. 32. Проектът на съоръженията трябва да
осигурява изваждане на ОЯГ от зоната за съхра-
няване, достъп за контрол на състоянието и об-
служването на съоръженията и съхраняваното
ОЯГ и лесен демонтаж на оборудването.
Чл. 33. (1) При използване на неизвлекаеми
хетерогенни поглъщащи елементи на неутрони
в стелажи и контейнери стъпката на решетката
на разполагане на касетите с ОЯГ се определя
с отчитане на поглъщащата способност на по-
глъщащите елементи.
(2) Не се допуска използване на извлекаеми
хетерогенни поглъщащи елементи в конструкци-
онните елементи на стелажите и контейнерите.
(3) Стелажи и контейнери, съдържащи пог-
лъщащи добавки на неутрони в състава на кон-
струкционните елементи, се проектират, изра-
ботват и контролират по такъв начин, че да се
избегне недопустимото намаляване на поглъ-
щащата способност при механично, химично
или радиационно въздействие в условия на нор-
мална експлоатация и при проектни аварии. В
проектната документация се указва максимал-
но допустимата стойност на намаляване на
поглъщащата способност на поглътителите.
Чл. 34. Проектът на съоръженията трябва
да осигурява изпълнението на изискванията,
свързани с контрола, съхраняването, превозва-
нето на площадката и физическата защита на
ядрения материал, произтичащи от задълже-
нията на Република България по ратифицира-
ни, обнародвани и влезли в сила за Република
България международни договори.
Раздел III
Съхраняване на отработено ядрено гориво
под вода
Чл. 35. Съоръженията за съхраняване на
касети с ОЯГ под вода се оборудват със систе-
ми, които осигуряват изпълнението на следни-
те функции:
1. охлаждане на водата;
2. пречистване на водата, включително и в
застойните зони;
3. технологичен контрол и управление;
4. вентилация;
5. запълване и източване на басейните с вода;
6. контрол, събиране и връщане на изтича-
нето на водата от басейните;
7. подхранване на басейните с вода;
8. надеждно електрозахранване;
9. осушаване и разхлаждане на транспортни
контейнери;
10. предварителна обработка и съхраняване
на РАО;
11. дезактивация.
Чл. 36. За предотвратяване на разхермети-
зиране, разрушаване на топлоотделящи елемен-
ти (ТОЕ) и освобождаване на радиоактивни
вещества остатъчното топлоотделяне от ОЯГ
се отвежда, като:
1. температурата на водата в съоръженията се
поддържа под проектните предели в режим на
нормална експлоатация и при проектни аварии;
2. при наличие на няколко басейна се осигу-
рява технологична възможност за независимо
охлаждане на водата във всеки басейн.
Чл. 37. (1) Системата за технологичен конт-
рол и управление на съоръжението осигурява
измерване на нивото, температурата и специ-
фичната активност на водата, концентрацията
на хомогенни поглътители на неутрони, управ-
лението и сигнализацията в помещението на
пулта за управление.
(2) Отработеното ядрено гориво се съхраня-
ва под вода при непрекъснат контрол на пара-
метрите на водата—температура, ниво, актив-
ност, киселинност на средата (pH), електро-
проводимост, химичен състав и съдържание на
водород при необходимост.
Чл. 38. Системата за пречистване на водата
осигурява:
1. показателите за качество на водата, опре-
делени в проекта;
2. отделяне на плаващи частици и разтворе-
ни примеси, които влияят на прозрачността на
водата;
3. отделяне на радиоактивни, йонни и твър-
ди частици, включително от повърхностния слой
(до 30 см) на водата в басейните.
Чл. 39. (1) Всички тръбопроводи се разпола-
гат в горната част на басейните за осигуряване
регламентирано ниво на водата над горивото
при евентуалното им разкъсване. Басейните се
източват с помпи потопяем тип. В режим на
нормална експлоатация не се осигурява елек-
трозахранване на тези помпи.
(2) Тръбопроводите за запълване или източ-
ване на водата от басейните се монтират по
такъв начин, че в случай на образуване на въз-
душна възглавница в тях или при разкъсването
им да се осигури ниво на водата, необходимо за
безопасно съхраняване на горивото. Възмож-
ността за източване на басейните чрез сифони-
ране се изключва.