Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 3

БРОЙ  1	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  3  
проекти се приемат от специализирания екс-
пертен съвет по чл. 6, ал. 6 ЗУТ, назначен от 
министъра на отбраната.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „същественото“ се заменя 
с „основното“.
2. В ал. 2 думите „Наредбата за съществе-
ните изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, 
приета с Постановление № 325 на Министер-
ския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“ 
се заменят с „Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република Бълга-
рия (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., 
бр. 18 от 2016 г.)“.
§ 3. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) За строежи на Министерството на от-
браната и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската 
армия техническите решения и мерки по ал. 1 
и 2 се приемат от специализирания експертен 
съвет по чл. 1, ал. 6.“
§ 4. В таблица 1 към чл. 8, ал. 1 се правят 
следните изменения и допълнения:
1. За клас на функционална пожарна опас-
ност Ф1, подклас Ф1.1, в колона 4 думите 
„спални корпуси в учебно-възпитателни и 
социални учебно-професионални заведения 
с интернати и сиропиталища“ се заличават.
2. За клас на функционална пожарна опас-
ност Ф1, подклас Ф1.2, в колона 4 след думите 
„санаториални заведения“ се поставя запетая 
и се добавя „спални корпуси във възпитателни 
училища и социално-педагогически интернати“.
3. За клас на функционална пожарна опас-
ност Ф2:
а) в колона 2, след думата „спорт“ се 
поставя точка и запетая и се добавя „много-
функционални зали с точно определен брой 
места за сядане“;
б) в колона 4, за подклас Ф2.1, думите „с 
културно-просветно предназначение“ се зали-
чават, а думите „на посетителите“ се заменят 
с „места за сядане“.
4. За клас на функционална пожарна опас-
ност Ф3, подклас Ф3.4, в колона 4 думите 
„центрове за провеждане на конференции и 
конгреси“ и запетаята след тях се заличават.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 4 се добавя изречение четвърто: 
„За врати, капаци, затварящи устройства, от-
воряеми прозорци и прегради на конвейерни 
системи критерият I може да бъде допълнен с 
индекс „1“ или „2“, посочващ коя дефиниция 
за изолираща способност е използвана.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите, при които в наредбата има 
изисквания вратите, капаците, затварящите 
устройства, отворяемите прозорци или пре-
градите на конвейерни системи да притежа-
ват определен клас по устойчивост на огън 
(огнеустойчивост) с посочени критерии EI, 
може да бъдат използвани такива с критерии 
EI1 или EI2.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато в наредбата има изисквания 
стените да притежават определен клас по 
устойчивост на огън (огнеустойчивост) с 
посочени критерии REI/EI, същите следва 
да бъдат с класификация по устойчивост на 
огън (огнеустойчивост), при двустранно огнево 
въздействие.“
§ 6. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение 
второ: „Информация за класификацията по 
огнеустойчивост е дадена в приложение № 4.“
§ 7. В забележките към таблица 3 към 
чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В т. 4 думите „с врати и капаци с огне-
устойчивост ЕI 90, изпълнени от строителни 
продукти с минимален клас по реакция на 
огън В“ се заменят със „със самозатварящи 
се врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90“.
2. Създават се точки 8, 9 и 10: 
„8. Допуска се да не се нормира огнеус-
тойчивостта на конструктивните елементи 
на междинните нива и полунива по чл. 13, 
ал. 6, т. 2, както и на стълбищата, водещи 
към тях, в случай че през същите нива и 
стълбища не преминават евакуационни пъ-
тища от съседни етажи.
9. Допуска се да не се нормира огнеустойчи-
востта на конструктивните елементи на етажи 
по чл. 13, ал. 6, т. 3 с площ до 100 m2, както и 
на стълбищата, водещи към тях, в случай че 
през същите етажи и стълбища не преминават 
евакуационни пътища от съседни етажи.
10. В строежи от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф4 се допуска да не се 
нормира огнеустойчивостта на конструктив-
ните елементи на стълбища, които свързват 
не повече от два етажа и са предназначени за 
евакуация на не повече от 5 човека.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В �������������������������������������
таблица 4 към ал. 1, ����������������
за клас на функ-
ционална пожарна опасност Ф2, подклас Ф2.1, 
колони 2 – 7 се изменят така: 
„
Ф2.1
1
20000
15000
2000
1000
500
2
10000
7500
1500
HД*
HД*
от 3 до 5
включително (с височина до 28 m 
включително)
5000
3750
1000
HД*
HД*
над 5 (с височина до 28 m вклю-
чително)
4000
3000
HД*
HД*
HД*
“