Държавен вестник, бр. 58, 2024 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  58
конфигурация, материал, от който са напра­
вени тръбите, съоръжения по мрежата, тех­
ническо състояние и хидравличен капацитет 
на мрежата и съоръженията, отводнителна 
норма към момента на проектиране и към 
края на проектния експлоатационен период 
на канализационната система);
2. цифрови данни за повърхностните водни 
обекти (водоприемниците на отпадъчните 
води) (характерни водни количества, водни 
стоежи и водни нива с определена обезпече­
ност, наличие, вид и пространствена конфи­
гурация на речна корекция или на брегови 
укрепвания, цели за водоприемника);
3. цифров модел на терена на урбанизира­
ната територия с отразяване на съответните 
устройствени, застроителни и хидроложко-
хидравлични характеристики; 
4. данни от хидроложки изследвания към 
момента на проектиране.
(2) В заданието за проектиране се включват 
наличните изходни данни по ал. 1. В случаи­
те, когато не всички необходими данни са 
налични, заданието съдържа изисквания към 
тяхното придобиване и/или разработване.
(3) При проектирането на реконструкции, 
основни обновявания и/или основни ремонти 
на съществуващи канализационни мрежи се 
отчитат допълнително периодът им на експло­
атация, местоположението и видът на канали­
зационната мрежа и на вложените строителни 
продукти, както и всички налични данни при 
техническата експлоатация на мрежата при 
аварийни ситуации и/или наводнения в при­
лежащите територии и техните въздействия 
върху околната среда.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дървовидни/дрендовид­
ни“ се заменят с „дървовидни“.
2. В ал. 2 думите „дъждовните отпадъчни 
води“ се заменят с „дъждовните води“.
§ 10. В чл. 13 т. 10 се изменя така:
„10. условията за полагане и засипване на 
тръбопроводите.“
§ 11. Създават се чл. 15а и 15б:
„Чл. 15а. (1) Средноденонощните водни 
количества за битовите отпадъчни води, 
промишлените отпадъчни води и външните 
води се определят за два случая: 
1. към прогнозната година на въвеждане 
в експлоатация; 
2. към края на проектния експлоатационен 
период, който е най-малко 25 години след 
годината на въвеждане в експлоатация.
(2) По-голямата сума от трите водни ко­
личества по ал. 1 (средноденонощните водни 
количества за битовите отпадъчни води, 
промишлените отпадъчни води и външните 
води) за случаите по ал. 1, т. 1 и 2 определя 
оразмерителната година.
Чл. 15б. (1) Средното денонощно водно 
количество от битовите отпадъчни води се 
определя като произведение на броя жители 
(постоянни, туристи, приходящи и др.) и съ­
ответната отводнителна норма.
(2) Отводнителната норма се приема 90 % 
от водоснабдителната норма за питейно-би­
тови нужди.
(3) Броят на жителите се отчита за съот­
ветната година съгласно случаите по чл. 15а.
(4) Канализационни системи, при които 
има сезонна неравномерност на генерираните 
отпадъчни водни количества, се оразмеряват 
за сезона с максимален брой жители. За 
останалите сезони се правят необходимите 
проверки за правилното им функциониране.“
§ 12. В чл. 16 ал. 1 се отменя. 
§ 13. В чл. 17, ал. 2 след думите „където: 
m е коефициент, който се приема от 0,1 до 
1,0“ се добавя „след обосновка, съобразена 
със състоянието на мрежата, нивото на под­
земните води и др.“.
§ 14. В чл. 19, ал. 1 в описанието за 
 
към формула 2г означението в скоби „2а“ се 
заменя с „2б“. 
§ 15. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20 (1) Хидравличното оразмеряване 
на гравитационните канализационни мрежи 
се извършва по утвърдени в практиката хи­
дравлични формули за определяне на мини­
малния възможен размер на сечението, което 
провежда оразмерителното водно количество.
(2) Хидравличното оразмеряване на ка­
нализационните тръбопроводи се извършва 
по данни от техническите спецификации на 
проектираните тръби, като се използват утвър­
дените в практиката хидравлични формули на 
Колбрук за всички области на хидравличните 
съпротивления и/или Манинг за квадратична­
та област на хидравличните съпротивления.
(3) Проводите за отпадъчни води се ораз­
меряват хидравлично така, че да бъде оси­
гурена вентилация, както и да се ограничи 
максимално възможността за отлагането на 
суспендирани вещества по дъното им и за 
осигуряване на придвижването на вече отло­
жените утайки по тяхната дължина (осигуря­
ване на условия за самопочистваща скорост 
на отпадъчните води в проводите).
(4) Допустимите минимални и максимални 
скорости на отпадъчните води при оразме­
ряването на гравитационни канализационни 
проводи се приемат съгласно приложение № 8.“
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При проектирането на гравитационни 
канализационни мрежи се приема минимален 
вътрешен диаметър 250 mm на тръбите с кръг­
ло напречно сечение. Некръглите напречни 
сечения трябва да осигуряват не по-малка 
хидравлична проводимост.“