Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 40

СТР.  40	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  92
В случай на една или повече съседни топлинно неклиматизирани зони се прилага уравнението:
, (3.31)
където, за всяка топлинно климатизирана зона ztc и месец m:
QH/C;int;dir;ztc;m са месечните вътрешни топлинни печалби в самата топлинно климатизирана зона 
ztc, при отопление/охлаждане, kWh;
bztu,k;m е коефициентът на регулиране за съседна топлинно неклиматизирана зона k;
Fztc;ztu,k;m е коефициентът на разпределение на печалбите в топлинно неклиматизираната зона k, 
приписвани на съседната топлинно климатизирана зона ztc;
fgn;max;H;ztu,k;m е коефициентът на намаление за избягване завишаването на оценката на печалбите 
в топлинно климатизираната зона k за режим на отопление, както е определен в т. 3.7.4.4 W/K;
QH/C;int;dir;ztu,k;m са месечните вътрешни печалби на самата съседна топлинно неклиматизирана 
зона k от вътрешен или външен вид при отопление/охлаждане, kWh.
3.6.2. Източници на вътрешни топлинни печалби
За всяка топлинно климатизирана или неклиматизирана зона zt и за всеки месец m топлинните 
печалби от вътрешни топлинни източници в една зона независимо от това дали е топлинно кли­
матизирана, или не, Qint;dir;zt, в kWh, се изчисляват по следната формула:








H/C;spec;int;oc;
H/C;spec;int;A;
H/C;spec;int;L;
H/C;int;dir;
use;
H/C;spec;int;WA;
H/C;spec;int;HVAC;
H/C;spec;int;proc;
Q
+ Q
+ Q
Q
=
× A
+Q
+ Q
+ Q
zt;m
zt;m
zt;m
zt;m
zt
zt;m
zt;m
zt;m
,	(3.32)
където, за топлинната зона zt и месец m:
QH/C;spec;int;oc;zt;m са специфичните вътрешни топлинни печалби, дължащи се на метаболитната то­
плина от обитателите, при отопление/охлаждане, kWh/m2;
QH/C;spec;int;A;zt;m са специфичните вътрешни топлинни печалби, дължащи се на разсеяна топлина 
от уредите, при отопление/охлаждане, kWh/m2;
QH/C;spec;int;L;zt;m са специфичните вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми за­
губи от осветление, при отопление/охлаждане, kWh/m2;
QH/C;spec;int;WA;zt;m са специфичните вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми 
загуби от системи за топла и студена вода и канализация, при отопление/охлаждане, kWh/m2;
QH/C;spec;int;HVAC;zt;m са специфичните вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми 
загуби от или за системи за отопление, охлаждане и вентилация, при отопление/охлаждане, kWh/
m2. При изчисляване на специфичните за системата енергийни нужди могат да бъдат приложими 
специфични за системата стойности;
QH/C;spec;int;proc;zt;m са специфичните вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми 
загуби от или за процеси и стоки, при отопление/охлаждане, kWh/m2;
Ause;zt е полезната подова площ на зоната, m2.
Източник на студ, отвеждащ топлината от сграда (зона), се третира като източник с отрицател­
на стойност.
Топлинните печалби от вътрешен източник за всяка зона и за определен период от време се 
изчисляват по формулата:
, kWh, 	
 (3.33)
където:
int,k
Q
 са топлинните печалби в зоната от източника k, kWh;
 – средната по време стойност на топлинния поток от вътрешния източник k, W;
 t – продължителност на изчислителния период в часове.
3.7. Топлинни печалби от слънчевото греене
3.7.1. Общи топлинни печалби от слънчевото греене
За топлинно климатизираната зона ztc топлинните печалби от слънчевото греене при отопле­
ние/охлаждане, QH/C;sol;ztc;m, в kWh, се изчисляват по следната формула:
=
H/C;sol;
;
H/C;sol;dir;
;
ztc m
ztc m
Q
Q
	
(3.34)