Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 73

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
9. строежът се приравнява към категория по 
пожарна опасност Ф5Д, когато изискванията 
по т. 1 – 8 не могат да бъдат спазени.
Чл. 401. (1) Строежите с производства от 
категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се 
проектират от I или II степен на огнеустойчивост.
(2) Разрешава се производства от категория 
по пожарна опасност Ф5Г, свързани с използ-
ването на източници, които отделят интензивно 
лъчиста топлина (огневи, нафтови, темперни 
и други пещи, топилни помещения за метали, 
нафтови вани за закалка на стомани, вагрянки, 
леярни и др.), да се проектират в едноетажни 
сгради от III и IV степен на огнеустойчивост с 
максимална застроена площ съответно 1000 и 
500 m2, ако тези производства са спомагателни и 
не влияят на основното производство на обекта.
Чл. 402. (1) Сградите от категории по по-
жарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират с 
лесноразрушаващи се строителни елементи с 
площ 0,33 m2 (за сгради от категория по по-
жарна опасност Ф5А) и 0,17 m2 (за сгради от 
категория по пожарна опасност Ф5Б) на 1 m3 
от обема на помещението. Такива отвори се 
предвиждат и по стените на всеки етаж, когато 
по технологични изисквания се налага сградите 
да бъдат с два и повече етажа.
(2) При сгради с покриви, проектирани като 
лесноразрушаващи се строителни елементи, 
изчислителното натоварване не трябва да пре-
вишава 1,2 kРа.
Чл. 403. В помещения на подземните етажи 
не се предвиждат производства и складове от 
категории Ф5А и Ф5Б.
Чл. 404. (1) Допускат се производства от 
категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б в 
помещения на сгради с друго предназначение 
в зависимост от технологичния процес, както 
следва:
1. в едноетажни сгради – в помещения с 
най-малко една външна стена;
2. в сгради с два и повече етажа – в най-
горния етаж – при междуетажни конструкции, 
изпълнени от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Допускат се производства в помещенията 
по ал. 1 и в по-долните етажи на многоетажни 
сгради или в средните секции на едноетажни 
сгради, при условие че сградите са остъклени 
по подходящ начин. За едноетажни сгради се 
предвиждат леки покриви при спазване изиск­
ванията на чл. 402, ал. 1.
Чл. 405. (1) Разстоянията между сградите и 
съоръженията от подкласове на функционална 
пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, както и 
разстоянията между тези и съседни сгради от 
класове на функционална пожарна опасност 
Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 в зависимост от степента 
на огнеустойчивост и категорията по пожарна 
опасност на сградите се определят съгласно 
табл. 39.
Таблица 39
№
по
ред
Степен на огнеустойчивост и категория по 
пожарна опасност на сградите и съоръже-
нията
Минимално разстояние между
сградите и съоръженията, m
при производства
от категории 
Ф5А и Ф5Б при 
степен на огне­
устойчивост
при производства от категории 
Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при степен на 
огнеустойчивост
I и II
III
IV
V
1.
I и II, с производства
от категории Ф5А и Ф5Б
6
6
8
10
12
2.
I и II, с производства
от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д
6
4
4
6
8
3.
III, с производства от
категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д
8
4
6
8
10
4.
IV, с производства от
категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д
10
6
8
10
12
5.
V, с производства от
категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д
12
8
10
12
14