Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 21

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
(3) Веднъж на 3 месеца се извършва доза-
реждане на киселинните батерии с напрежение
2,3 V на елемент. Дозареждането се прекратя-
ва, след като плътността на електролита във
всички елементи достигне 1,20—1,21.
Чл. 241. Оглед на акумулаторните уредби се
извършва:
1. от дежурния персонал—1 път на денонощие;
2. при експлоатация без постоянен дежурен
персонал—едновременно с огледа на съоръже-
нията, а също и от специално определено лице—
по график, одобрен от отговорника за техни-
ческата експлоатация на енергообзавеждането
в предприятието (организацията).
Чл. 242. Текущ ремонт на акумулаторните ба-
терии (проверка на състоянието на плочите и раз-
рушаването на отделни елементи на батерията,
подмяна на част от сепараторите, отстраняване
на шлама от елементите, проверка на качеството
на електролита, проверка на състоянието на сте-
лажите и изолацията им спрямо земя и отстраня-
ване на други неизправности на батерията, както
и проверка и ремонт на строителната част на
помещението) се извършва 1 път в годината.
Чл. 243. (1) Основен ремонт на батерията
(подмяна на значителен брой плочи и сепарато-
ри, разглобяване на цялата или на по-голямата
част от батерията) се извършва в зависимост от
състоянието на акумулаторната батерия.
(2) Необходимостта от основен ремонт на
батерията се определя от отговорника за техни-
ческата експлоатация на енергообзавеждането
на предприятието (организацията).
Г л а в а  ш е с т а
ТРАНСФОРМАТОРИ
Чл. 244. Тази глава се отнася за техническа-
та експлоатация на всички силови трансформа-
тори и автотрансформатори, които са собстве-
ност на предприятия (организации).
Чл. 245. На казана на еднофазните трансфор-
матори трябва да бъде означен цветът на фаза-
та. На казаните на трифазните трансформатори
и на средния от групата еднофазни трансформа-
тори трябва да има четливи надписи, които да
посочват поредния номер на трансформатора в
подстанцията, неговите мощност и напрежение.
Чл. 246. На вратите на трансформаторните
помещения и на килиите трябва да бъдат поставе-
ни предупредителни табелки по установените об-
разци и форма. Вратите трябва да се заключват.
Чл. 247. (1) Новомонтиран трансформатор
може да не се подлага на вътрешен преглед с
отваряне, ако няма съответни указания от про-
изводителя.
(2) Трансформаторът се отваря и се прави
вътрешен преглед при наличие на външни по-
вреди, допуснати при транспортирането и съх-
раняването му, които създават предположения
за възможни вътрешни повреди.
Чл. 248. За обслужване на трансформатори-
те трябва да бъдат осигурени условия за удобно
наблюдение на нивото на маслото, газовото
реле, а също и за вземане на масло за проба.
Чл. 249. Всички маслонапълнени трансфор-
матори, снабдени с разширители, трябва да
имат термометри за измерване на температу-
рата на маслото.
Чл. 250. (1) Вентилирането на трансформа-
торните помещения и килии трябва да осигуря-
ва нормална работа на трансформаторите при
номинален товар във всяко време на годината.
(2) В случаите, когато се използва изкустве-
на вентилация, трябва да има изправна сигна-
лизация за евентуално прекъсване на работата
на вентилацията или за повишаване на темпе-
ратурата на маслото.
(3) Относителната влажност на въздуха и ко-
лебанията на температурата не трябва да излизат
извън допустимите граници, посочени в инструк-
цията на производителя на трансформатора.
Чл. 251. Трансформаторните помещения
трябва да бъдат оборудвани с противопожарни
средства съгласно изискванията на органите за
пожарна безопасност. При наличие на масло-
събирателни устройства, дренажи и маслопро-
води под трансформаторите те трябва да се
поддържат в изправно състояние.
Чл. 252. Нивото на маслото в разширителя
на неработещ трансформатор при температури
на околната среда от минус 20°С до +20°С не
трябва да бъде по-ниско от нанесената на раз-
ширителя контролна черта.
Чл. 253. (1) Принудителната циркулация на
маслото в системата за охлаждане на транс-
форматора трябва да бъде непрекъснато оси-
гурена независимо от големината на товара на
трансформатора.
(2) Не се разрешава експлоатацията на тран-
сформатори с принудителна циркулация на
маслото без сигнализация за спирането на цир-
кулацията на маслото, охлаждащата вода или
вентилаторите.
(3) При наличието на маслоохладители с
водно охлаждане маслената помпа трябва да
бъде монтирана преди маслоохладителя по
посока на движението на маслото.
(4) Налягането на маслото в маслоохлади-
теля трябва да превишава налягането на охлаж-
дащата вода.
(5) За трансформаторите с принудено охлаж-
дане се допуска авариен режим на работа със
спряна циркулация на маслото или охлаждаща-
та вода или със спрени вентилатори. Продъл-
жителността на този режим се определя в мест-
ни инструкции, разработени въз основа на ре-
зултатите от изпитванията и инструкциите на
производителя.
Чл. 254. (1) При включване в действие на
водно-масленото охлаждане на трансформато-
рите най-напред се включва маслената помпа,
а след това—водната. Водната помпа се пуска в
действие при температура на маслото не по-
ниска от +10°С.
(2) При спиране на охлаждането най-напред се
изключва водната помпа, а след това—маслената.
(3) При експлоатацията на трансформато-
рите трябва да бъдат взети мерки за предотвра-
тяване на замръзването на маслоохладителя,
помпите и водните магистрали.
Чл. 255. (1) Въз основа на заводските данни
за всеки трансформатор се определя максимал-
но допустима температура на горните слоеве