Държавен вестник, бр. 44, 2022 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  44
41 
 
.15. Системите за откриване на пожар с възможност за определяне на адреса на съответната зона се 
разполагат така, че: 
 
.1. затворената верига да не може да се прекъсва от пожар на повече от едно място; 
 
.2. да се предвидят средства, които гарантират, че всяка повреда (напр. прекъсване на захранването, 
късо съединение, заземяване) по веригата няма да предизвика повреда на цялата затворена верига; 
 
.3. всички мерки се предприемат, за да може да се възстанови първоначалната конфигурация на 
системата в случай на повреда (електрическа, електронна, компютърна); и 
 
.4. първата противопожарна сигнализация, която се активира, да не възпрепятства никой друг детектор да 
активира други противопожарни сигнализации. 
 
7.7.2.2. Изисквания за монтаж: 
 
.1. Ръчните пожароизвестители следва да бъдат инсталирани във всички жилищни помещения, сервизни 
помещения и пунктове за управление. На всеки изход трябва да има един ръчен пожароизвестител. 
Ръчните пожароизвестители следва да бъдат леснодостъпни в коридорите на всяка палуба, така че никоя 
част от коридора да не е на повече от 20 m от тях. 
 
.2. Детекторите за дим трябва да се инсталират на всички стълбища, коридори и маршрути за евакуация в 
жилищните помещения. Следва да се обърне внимание на инсталирането на детектори за дим със 
специално предназначение в вентилационните тръби. 
 
.3. Когато за защитата на помещения, различни от посочените в .2, се изисква стационарна система за 
откриване и известяване за пожар, във всяко такова помещение следва да се инсталира най-малко един 
детектор, отговарящ на изискванията на точка 7.7.2.1.11. 
 
.4. Разположението на детекторите трябва да осигурява оптималната им работа. Местата в близост до 
греди и вентилационни канали или други места, където моделите на въздушния поток биха могли да 
намалят ефективността и местата, където има вероятност от удар или физическа повреда, следва да се 
избягват. По принцип детекторите, които са разположени отгоре, трябва да са на минимално разстояние 
0.5 м от вертикалните прегради. 
 
.5. Максималното разстояние между детекторите трябва да бъде в съответствие с таблицата по-долу: 
 
Тип на 
детекто
ра 
Максимална 
разгъната площ на 
детектор 
Максимално разстояние между 
центровете 
Максимално разстояние от 
вертикалните прегради 
Топлина 
37 m2 
9 m 
4,5 m 
Дим 
74 m2 
11 m 
5,5 m 
Администрацията може да изиска или да разреши други разстояния въз основа на данни от изпитвания, 
които показват характеристиките на детекторите. 
.6. Електрическата инсталация, която е част от системата, се разполага по начин, при който се избягват 
машинните отделения с висока пожароопасност и другите затворени помещения с висока висока 
пожароопасност, освен когато в тези помещения е необходимо да се осигуряват детектори за пожар и 
противопожарна аварийна сигнализация или да се осигурява връзка към подходящия енергиен източник. 
 
7.7.2.3. Изисквания за проектиране: 
.1. Системата и оборудването са проектирани да издържат на съответните колебания в захранването, 
промените в температурата на околната среда, вибрации, влага, електрически удар, сблъсък и корозия, 
които са характерни за плавателните съдове. 
.2. Детекторите за дим, изисквани по параграф 7.7.2.2.2 трябва са сертифицирани да се задействат преди 
плътността на дима да превиши 12,5% замъгляване на метър, но не преди плътността на дима да 
превиши 2% затъмняване на метър.  Детекторите за дим, които се инсталират в други помещения, се 
експлоатират в рамките на граници на чувствителност, определени от Администрацията, като се отчита, 
че нечувствителността или свръхчувствителността на детекторите следва да се избягва. 
.3. Детекторите за топлина са сертифицирани да се задействат, преди температурата да надвиши 78°C, 
но не и докато температурата надвиши 54°C, когато температурата се повишава до тези стойности с 
норма, по-малка от 1°C в минута. При по-високи норми на температурно покачване детекторът за топлина 
работи в температурните граници, като се отчита, че нечувствителността или свръхчувствителността на 
детекторите следва да се избягва. 
42 
 
.4. По преценка на Администрацията допустимата експлоатационна температура за детекторите за 
топлина може да бъде увеличена до 30°C над максималната температура на палубата в сушилни и други 
подобни помещения с обичайно висока околна температура. 
 
.5. Детекторите за пламък, съответстващи на 7.7.2.1.11, са достатъчно чувствителни, за да определят 
наличието на пламък на фона на осветено помещение и системата за идентификация на фалшиви 
сигнали. 
 
7.7.3. Една фиксирана система за откриване на пожар и пожароизвестяване за периодично безвахтени 
машинни помещения трябва да отговаря на следните изисквания: 
 
.1. Системата за откриване на пожар се проектира така и детекторите за пожар се разполагат по начин, 
при който бързо се установява огнището на пожара във всяка една част от тези помещения и при 
всякакви нормални условия на работа на двигателя и вариации в работата на вентилационната система 
съобразно температурата на околната среда.  Не се позволяват системи за откриване само с 
температурен детектор, с изключение на помещенията с ограничена височина, където употребата им 
определено е препоръчителна.  Системата за откриване предизвиква звукови и визуални сигнализации, 
като и двете ясно се различават от същите сигнализации на всяка друга система, която не предупреждава 
за пожар, разположени на подходящи места, откъдето могат да бъдат чути и видени на щурманския 
мостик и от отговорния инженер. Когато в работното отделение няма членове на екипажа, звукът на 
сигнализацията се чува на място, където има дежурен член на екипажа. 
.2. След монтажа системата трябва да се изпитва при различни режими на работа на двигателя и 
вентилацията. 
 
7.7.4. Зоните с голяма опасност от пожар следва да бъдат защитени от одобрена стационарна 
пожарогасителна система, която може да се управлява от мястото за управление и която е подходяща за 
опасността от пожар, която може да съществува. Системата трябва да може да се управлява ръчно и 
дистанционно от пунктове за управление с постоянна вахта. 
 
7.7.5. Във всички плавателни съдове, където се използва газ като пожарогасителен агент, количеството 
газ следва да бъде достатъчно, за да осигури две независими гасителни магистрали. Втората магистрала 
в помещението се активира само ръчно от място извън защитеното помещение.   Когато в помещението 
има монтирани втори стационарни средства за гасене, не трябва да се изисква втора магистрала. 
 
7.7.6.1. Стационарните пожарогасителни системи следва да отговарят на следните изисквания: 
 
.1. Не се разрешава използването на пожарогасителен агент, който по мнението на администрацията, 
самостоятелно или при очаквани условия на употреба, ще повлияе неблагоприятно на озоновия слой на 
земята и/или ще образува токсични газове в количества, които застрашават хората. 
 
.2. Тръбите, необходими за пренос на пожарогасителен агент в защитените помещения, следва да бъдат 
снабдени с регулиращи клапани, маркирани така, че ясно да указват помещенията, към които водят 
тръбите. Възвратните клапани трябва да се монтират в изпускателните тръби между цилиндрите и 
колекторите. Следва да се предвидят подходящи мерки за предотвратяване на случайното допускане на 
агента в което и да е пространство. 
 
.3. Тръбите за разпределение на пожарогасителния агент  и разпръскващите дюзи следва да бъдат 
разположени така, че да се получи равномерно нанасяне на веществото. 
 
.4. Трябва да се осигурят средства за затваряне на всички отвори, които могат да пропускат въздух или 
да позволят да изтече газ от защитеното пространство. 
 
.5. Когато обемът на свободния въздух, съдържащ се в буферните съдове за  въздух на дадено 
пространство, е такъв, че ако бъде освободен в такова помещение в случай на пожар, това би повлияло 
сериозно на ефективността на стационарната пожарогасителна система, Администрацията следва да 
изисква предоставянето на допълнително количество пожарогасителен агент. 
 
.6. Следва да се предвидят средства за автоматично подаване на звуков сигнал при изпускане на 
пожарогасителен агент във всяко помещение, в което персоналът обикновено работи или до което има 
достъп. Алармата трябва да работи определен период от време преди изпускането на гасящия агент. 
 
.7. Средствата за контрол на всяка стационарна пожарогасителна система с газ следва да бъдат 
леснодостъпни и лесни за работа и да бъдат групирани заедно на възможно най-малко места, където 
няма вероятност да бъдат прекъснати от пожара в защитеното помещение. На всяко място трябва да има 
ясни инструкции за работата на системата, като се има предвид безопасността на персонала. 
 
.8. Не се разрешава автоматично освобождаване на пожарогасителния агент.