Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
1. двуседмичен срок от получаването на заяв-
лението—за прегледите по ал. 1, т. 1 и т. 4—6;
2. шестседмичен срок от получаване на заяв-
лението—за прегледите по ал. 1, т. 2, 3 и 7.
(3) Датите за извършване на техническите
прегледи по ал. 2 се определят от органите за
технически надзор и се съобщават най-малко
5 дни предварително на ползвателя на съоръ-
женията.
(4) Органът по чл. 253, т. 1 може да извърш-
ва технически прегледи по ал. 1, т. 8:
1. при извършване на проверки по чл. 42, ал. 1
или чл. 34б, ал. 1 ЗТИП;
2. когато сроковете за извършване на пери-
одичните прегледи по ал. 1, т. 2 или 3 са изтек-
ли и не е постъпило заявление по ал. 2;
3. при обследване на аварии и злополуки със
съоръжения под налягане;
4. при получаване на сигнали, жалби или
предложения от други контролни органи, граж-
дани, организации и др.;
5. при контрол на изпълнението на прину-
дителни административни мерки по чл. 49,
ал. 1 ЗТИП;
6. когато резултатите от извършените тех-
нически прегледи показват, че има предпос-
тавки за появяване на дефекти, които ще зас-
трашат безопасната експлоатация на съоръ-
жението преди изтичането на сроковете по
ал. 1, т. 2 или 3.
(5) Прегледите по ал. 1, т. 4—8 на съоръже-
нията по чл. 2, т. 2 се извършват по реда на
Наредбата за съществените изисквания и оце-
няване съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.
Чл. 266. Ползвателят е длъжен да осигури
на служителите на ГД “ИДТН” всички необхо-
дими за извършването на техническите прегле-
ди калибрирани средства за измерване, техни-
чески средства, инструменти, електроенергия,
лични предпазни средства и персонал.
Чл. 267. (1) Техническите прегледи имат за
цел да проверят съответствието на съоръжени-
ята под налягане със:
1. документите по чл. 254, ал. 1, чл. 255, ал. 1,
чл. 258 и/или чл. 260;
2. изискванията на част втора—за съоръже-
нията под налягане, за които няма влезли в сила
наредби по чл. 7 ЗТИП.
(2) Органите за технически надзор извър-
шват:
1. външен преглед—при всички технически
прегледи;
2. вътрешен преглед—при техническите
прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1, т. 2, буква “а”,
т. 3, буква “а” (с изключение на тръбопрово-
дите) и т. 4—6;
3. изпитване на якост—при техническите
прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1 и т. 3—6;
4. проверка за наличието на маркировка за
съответствие, когато такава се изисква от при-
ложимите наредби по чл. 7 ЗТИП—при техни-
ческите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1 и 4.
(3) При техническите прегледи по чл. 265,
ал. 1, т. 7 и 8 органите за технически надзор
могат да извършат някои или всичките прегле-
ди, проверки и изпитвания по ал. 2.
(4) След всеки технически преглед органът
по чл. 253, т. 2 поставя върху съоръжението
близо до табелката на производителя стикер,
върху който е записан регистрационният номер
на органа, датата на извършване на прегледа и
годината, през която трябва да се извърши след-
ващият периодичен преглед.
Чл. 268. При техническия преглед по чл. 265,
ал. 1, т. 1 или 4 на съоръжения под налягане, на
които е извършено оценяване на съответствие-
то съгласно приложимите наредби по чл. 7
ЗТИП, не се извършва вътрешен преглед и из-
питване на якост, ако:
1. крайният контрол на съоръжението е
включвал изпитване на якост в напълно сгло-
бен вид и не са изминали повече от 12 месеца от
датата на извършването му;
2. при външния преглед не са констатирани
дефекти или неизправности, които оказват вли-
яние върху безопасната експлоатация на съо-
ръжението;
3. не са разглобявани разглобяеми съедине-
ния и не са извършвани ремонти на съоръжени-
ето или на неразглобяемите му съединения след
извършването на крайния контрол.
Чл. 269. (1) Когато при техническите прег-
леди на съдове под налягане по чл. 265, ал. 1,
т. 2, буква “а” не е възможно да се извърши
цялостна проверка на състоянието на елемен-
тите под налягане поради наличието на вът-
решни устройства, вътрешна изолация или
вътрешни покрития, които не могат да се де-
монтират, вътрешният преглед се заменя с
хидростатично изпитване.
(2) Когато изпитването по ал. 1 не може да
се извърши с вода поради превишаване на това-
роносимостта на фундамента от масата на съда
и водата или наличието на устройства, обли-
цовки и други, които могат да бъдат повредени
от водата, изпитването по ал. 1 може да се за-
мени с пневматично изпитване при спазване
изискванията на чл. 184.
(3) Изпитванията по ал. 1 и 2 се извършват
след проверка на дебелината на стената на съда
и изпитване без разрушаване на част от над-
лъжните заваръчни шевове.
(4) Оценяването на резултатите от измерва-
нията на дебелините на стените на съоръжени-
ето и изпитванията без разрушаване в случаите
по ал. 3 трябва да се извършват от акредитиран
орган за контрол от член на Европейската ор-
ганизация за акредитация.
Чл. 270. При техническите прегледи по
чл. 265, ал. 1, т. 2, буква “в” се извършва вън-
шен технически преглед.
Чл. 271. При техническите прегледи по
чл. 265, ал. 1, т. 3, буква “а” се извършва:
1. външен преглед;