Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 23

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
(2) Председателят на ДАМТН или оправо-
мощените от него длъжностни лица от ГД
“ИДТН” отнемат с мотивирана писмена запо-
вед разрешенията по чл. 189, ал. 1, когато лица-
та, получили разрешение, престанат да отгова-
рят на някое от изискванията на чл. 189, ал. 2.
Раздел II
Регистриране
Чл. 191. (1) Собствениците или ползватели-
те на газови съоръжения и инсталации, които
подлежат на технически надзор от органа по
чл. 185, ал. 1, т. 1, са длъжни в 7-дневен срок
след монтирането им да ги регистрират в реги-
оналните отдели на ГД “ИДТН”, на чиято те-
ритория ще се експлоатират.
(2) Собствениците или ползвателите на га-
зови съоръжения и инсталации, които подле-
жат на технически надзор от органа по чл. 185,
ал. 1, т. 2, са длъжни в 7-дневен срок след мон-
тирането им да ги регистрират пред избран от
тях орган.
(3) Регистрирането се извършва по писме-
но заявление на собственика или ползвателя,
придружено:
1. за газопроводи, газови съоръжения, газо-
ви инсталации, горивни уредби, бутилкови ин-
сталация или газови уреди, за които има наред-
би по чл. 7 ЗТИП—от ревизионна книга и два
екземпляра от придружаващата документация
и декларацията за съответствие съгласно съот-
ветната наредба по чл. 7 ЗТИП;
2. за газопроводи, газови съоръжения, газо-
ви инсталации, горивни уредби или бутилкови
инсталации, за които няма наредби по чл. 7
ЗТИП—от ревизионна книга и следните доку-
менти в два екземпляра:
а) заверен проект по чл. 186 и/или докумен-
тация по чл. 187;
б) удостоверения за качество на използва-
ните материали;
в) протоколи за проведените изпитвания, за
резултатите от контрола без разрушаване на
заварените съединения и за почистване на га-
зопровода чрез продухване;
3. за газоснабдителни станции, пунктове за
пълнене на бутилки и автомобилни газоснаб-
дителни станции—от заверени проекти по
чл. 186 и декларация за съответствие—в случа-
ите, когато е оценено съответствието с изиск-
ванията на наредби по чл. 7 ЗТИП;
4. за АГУ—от ревизионна книга или паспорт
и следните документи в два екземпляра:
а) инструкция за монтаж и безопасна експ-
лоатация;
б) протоколи от изпитвания;
в) удостоверения за качество на използвани-
те материали;
г) техническа документация на резервоара.
Чл. 192. (1) Газовите съоръжения и инста-
лации се пререгистрират пред органите за тех-
нически надзор при:
1. промяна на техния собственик или полз-
вател;
2. преустройство.
(2) Пререгистрирането се извършва по пис-
мено заявление на собственика или ползвате-
ля, придружено в случая по ал. 1, т. 2 със след-
ните документи в два екземпляра:
1. обяснителна записка за извършените про-
мени;
2. проектната документация, по която е из-
вършено преустройството;
3. протоколи за резултатите от контрола без
разрушаване на заварените съединения и за
проведените изпитвания.
Чл. 193. (1) Заявленията за регистриране или
пререгистриране на газовите съоръжения и
инсталации се разглеждат в срок 10 работни
дни след получаването им. Ако не бъдат конс-
татирани непълноти в представените докумен-
ти, органите за технически надзор регистрират
съоръжението.
(2) При непълноти в представените докумен-
ти органите за технически надзор дават въз-
можност на собственика или ползвателя да ги
отстрани в срок 10 работни дни.
Раздел III
Технически прегледи и проверки
Чл. 194. (1) Органите за технически над-
зор извършват следните технически прегледи
с изпитване на плътност и якост на газопро-
водите, газовите съоръжения, газовите инс-
талации, горивните уредби и бутилковите
инсталации:
1. първоначални—след регистрирането им;
2. периодични—най-малко веднъж на 8 го-
дини;
3. след преустройство;
4. когато не са експлоатирани повече от 6
месеца;
5. след подмяна или ремонт на елементи под
налягане.
(2) Техническите прегледи по ал. 1 се извърш-
ват по реда на глава втора, раздел ХII.
(3) Най-малко веднъж на 12 месеца органи-
те за технически надзор извършват технически
преглед на газопроводите, газовите съоръже-
ния, газовите инсталации и бутилковите инста-
лации без спиране на експлоатацията им.
(4) Органите за технически надзор извърш-
ват следните технически прегледи на АГУ:
1. първоначални, при които се извършва
изпитване на якост на резервоара и на плът-
ност на останалите елементи—след регистри-
рането им;
2. периодични:
а) с изпитване на якост на резервоара и на
плътност на останалите елементи—най-малко
веднъж на 5 години;
б) външен технически преглед, при който се
извършва и изпитване на плътност—най-мал-
ко веднъж на 12 месеца;