Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(3) При боядисване с изкачване върху стълбо-
ве на ВЛ под напрежение наблюдаващият трябва
да има четвърта квалификационна група.
(4) При боядисване на стълбове и конзоли се
използват четки с дължина на дръжките до 0,3 m,
като не се допуска прокапване или стичане на
боя върху проводници и изолатори.
Чл. 394. (1) Разрешава се боядисване на стълб
на ВЛ под напрежение с изкачване от външната
страна на стълба на разстояние, по-ниско от
нивото на най-долния проводник:
1. за ВЛ с напрежение до 110 kV вкл.—2,0 m;
2. за ВЛ с напрежение 220 kV—2,5 m;
3. за ВЛ с напрежение 400 kV—4,5 m.
(2) Разрешава се боядисване на стоманоре-
шетъчен стълб на ВЛ под напрежение с изкач-
ване до върха от вътрешната страна, когато
работещият през цялото време се намира във
вътрешната част на стълба. За боядисване на
външната страна ръката може да се подава само
до китката.
(3) При боядисване на стълбове един наблю-
даващ се определя за не повече от три съседни
стълба, ако има видимост за тях.
Чл. 395. (1) Боядисване на конзоли на стъл-
бове на ВЛ с напрежение до 110 kV се извърш-
ва с изключване на напрежението, а за ВЛ с по-
високо напрежение—по преценка на издава-
щия наряда.
(2) При боядисване на конзоли на стълб
наблюдаващият се намира до стълба, по който
се работи. Не се разрешава боядисване на кон-
зола в отсъствие на наблюдаващ.
Раздел V
Работа по изключена въздушна линия в бли-
зост до въздушни линии под напрежение
Чл. 396. (1) Монтаж и демонтаж на провод-
ници, мълниезащитни въжета, обтяжки и дру-
ги работи, изискващи изкачване на стълб на
изключена от напрежение ВЛ, но в непосредс-
твена близост до други стълбовни линии на ВЛ
под напрежение се извършват, когато хоризон-
талните разстояния до най-близкия проводник
под напрежение са най-малко:
1. за ВЛ с напрежение до 1 kV вкл.—1,5 m;
2. за ВЛ с напрежение над 1 kV до 20 kV
вкл.—2,5 m;
3. за ВЛ с напрежение 110 kV—5,0 m;
4. за ВЛ с напрежение 220 kV—7,0 m;
5. за ВЛ с напрежение 400 kV—13,0 m.
(2) Разстоянията по ал. 1 са за режим без
отклонение на проводниците от вятър.
Чл. 397. (1) При разстояния, по-малки от
посочените по чл. 396, ВЛ под напрежение се
изключват и се заземяват в двата им края.
(2) Изключването на ВЛ под напрежение и
тяхното обезопасяване се оформят в наряда,
издаден за ВЛ, по която ще се извършва работа.
Чл. 398. Начинът на заземяване и последо-
вателността за поставяне и сваляне на заземи-
телите по изключена за работа ВЛ в близост с
други линии, намиращи се под напрежение,
зависят от големината на индуктираното нап-
режение в изключената ВЛ.
Чл. 399. (1) Когато в изключена за работа
ВЛ индуктираното напрежение от разположе-
ни в близост до нея ВЛ под напрежение не пре-
вишава 42 V, изключената линия се заземява в
двата края (в подстанциите), както и непосред-
ствено на работното място. Допуска се едно-
временна работа на няколко работни места по
изключената ВЛ.
(2) При необходимост от разкъсване на про-
водник от изключената ВЛ заземители се пос-
тавят от двете страни на разкъсания проводник
в мястото на работа.
Чл. 400. (1) Когато след изключване на ВЛ
индуктираното напрежение превишава 42 V,
линията се заземява на работното място при
спазване на следния ред:
1. въздушната линия се заземява в подстан-
циите, от които е изключена, и след това на
работното място;
2. заземителите на ВЛ в подстанциите се
свалят/изключват.
(2) Участъкьт за работа по изключената ВЛ
се ограничава до 20 m от двете страни на прено-
симия заземител, поставен в мястото на работа
по линията.
(3) При работи, свързани с разкъсване на
проводник или други работи, изискващи зазе-
мяване в повече от една точка по ВЛ, работата
се извършва в границите на един опъвателен
участък с дължина не по-голяма от 8 km, при
спазване на последователността:
1. въздушната линия се заземява от двете
страни на опъвателните стълбове, ограничава-
щи участъка, с преносими заземители;
2. мостовите връзки на опъвателните стъл-
бове се разединяват;
3. в опъвателния участък от ВЛ на всяко
работно място се поставя преносим заземител.
(4) Възстановяването на линията в опъва-
телния участък след приключване на работата
се извършва в обратна последователност на
действията по ал. 3.
Чл. 401. По изключена ВЛ с индуктирано в
нея напрежение над 42 V работата се извършва
при спазване на изискванията:
1. машините и съоръженията за изтегляне
на проводниците са заземени;
2. въжетата, използвани за теглене на про-
водници, при разлюлявяне или скъсване не се
доближават опасно или допират до проводни-
ците на ВЛ под напрежение;
3. монтажните и ремонтните работи, свър-
зани с допиране до проводници или незаземено
мълниезащитно въже, се изпълняват само в
границите на обезопасения опъвателен участък;
4. разстилането и прехвърлянето на провод-
ник през ролки на междинни стълбове се из-
вършва след заземяването му до теглителното
съоръжение (барабана), от който се развива;