Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 63

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
1. от дежурния персонал—един път на дено-
нощие;
2. при експлоатация без постоянен дежурен
персонал—едновременно с огледа на съоръже-
нията, а също и от специално определено лице—
по график, одобрен от енергетика.
Чл. 334. Акумулаторните батерии от сух тип,
изработени по технология AGM (електролитът
в акумулаторния елемент е обездвижен в по-
рест сепаратор от фибростъкло), и от типа VRLA
(всеки елемент е снабден с еднопосочен вентил
(клапан) за регулиране на вътрешното му наля-
гане) се експлоатират в съответствие с инст-
рукциите на производителя.
Чл. 335. В помещенията, където са разпо-
ложени сухите акумулаторни батерии, не се до-
пуска:
1. попадане на директна слънчева светлина;
2. повишаване на температурата над + 40 °С.
Чл. 336. (1) Капацитетът на сухите акуму-
латорни батерии се определя от производите-
ля за работа при температура на околния въз-
дух 20 °C. При друга температура капацитетът
се актуализира с въвеждане на корекционен
коефициент “К”:
Темпера-
тура, °C
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
“К” при
10-часов
разряд
1,36
1,31 1,22 1,15 1,13 1,09 1,05 1,00 0,98 0,96 0,96 0,94
(2) Полярността на сухата акумулаторна
батерия се проверява при всеки цикъл (зареж-
дане—разреждане).
(3) При годишната проверка на капацитета
на батерията се проверява зададеното токо-
ограничение на зарядното устройство.
(4) За зареждане на сухи акумулаторни бате-
рии се използват токоизправители с широчин-
но-импулсна модулация, изградени на базата
на блокова структура, която гарантира зареж-
дане на батерията и захранване на приемници-
те на електрическа енергия дори при авария в
някой модул на импулсния токоизправител.
Чл. 337. При проверка степента на натягане
на междуелементните връзки (препоръчител-
но 8 Nm) се извършва почистване от прах и
замърсяване и допълнително смазване с техни-
чески вазелин.
Чл. 338. Текущ ремонт на акумулаторните
батерии се извършва по вътрешна инструкция.
Чл. 339. Основен ремонт на акумулаторните
уредби се извършва при необходимост в зависи-
мост от състоянието им, режима и времетрае-
нето на работа в експлоатация.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОАВТО-
МАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И ВТОРИЧНИ
ВЕРИГИ
Чл. 340. Изискванията по тази глава се отна-
сят за техническата експлоатация на устройства-
та на релейните защити, автоматиката и телеме-
ханиката (РЗА и Т), собственост на потребители.
Чл. 341. (1) Обемът и организацията на РЗА
и Т съответстват на разпоредбите по Наредба
№ 3 за устройството на електрическите уредби
и електропроводните линии.
(2) Експлоатацията на устройствата по ал. 1
се извършва от персонала на електролаборато-
рията или от енергийния персонал на предпри-
ятието/организацията, или от специално обу-
чено и допуснато до такава работа лице, или от
специализирана фирма по договор.
Чл. 342. (1) Намиращите се в експлоатация
устройства на РЗА и Т са постоянно въведени в
работа.
(2) Изключение по ал. 1 правят устройства-
та, които по своя принцип на действие се въ-
веждат в работа, когато съоръженията са из-
ключени.
(3) Въвеждането в действие и извеждането
на РЗА и Т, които се намират под контрола на
висшестоящия дежурен персонал, се извърш-
ват само с негово разрешение.
(4) Силовите електросъоръжения, въздуш-
ните и кабелните електропроводи могат да се
намират под напрежение само ако е въведена
релейна защита, действаща при всички видове
повреди.
Чл. 343. При наличие на бързодействащи
основни защити, в това число на защити на
шините, всички операции за включване на елек-
тропроводите, шините и съоръженията след
ремонт и след продължителен престой без нап-
режение, както и операциите за превключване
на разединители, се извършват след въвеждане
в действие на тези защити.
Чл. 344. Разрешението за въвеждане на да-
дено устройство в работа се оформя със запис-
ване в дневник за РЗА и Т, като се подписва от
представители на предприятието/организация-
та и на лабораторията, извършила настройката
на устройството.
Чл. 345. В предприятията/организациите,
които експлоатират РЗА и Т, се комплектува
следната техническа документация:
1. паспорти (протоколи) за всички устройс-
тва на РЗА и Т;
2. инструкции за експлоатацията за всеки тип
устройство;
3. данни за чувствителността и селективност-
та на релейните защити, представени във вид
на карти, таблици, диаграми, настройки и ха-
рактеристики за действителния режим на рабо-
та на електрическите мрежи.
Чл. 346. (1) Настройващите се релета и по-
мощни уредби на РЗА и Т се пломбират, с из-
ключение на тези, които се настройват от опе-
ративния персонал в зависимост от режима на
работа и от схемите на първичните свързвания.
(2) Релетата, апаратите и помощните уст-
ройства на РЗА и Т, с изключение на тези, ко-
ито се настройват от оперативния персонал, се
отварят само от персонала, обслужващ РЗА и Т,
или от оперативния персонал—ако има нареж-
дане, което се записва в оперативния дневник.