Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 37

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
Чл. 482. (1) Преглед на техническото състо-
яние на вътрешните силови и осветителни елек-
трически уредби и инсталации (осветителни
арматури и лампи, ключове, контакти, табла за
управление и разпределителни табла), работе-
щи в нормална среда, трябва да се извършва
най-малко 1 път на 6 месеца, а в помещения с
повишена опасност и в особено опасни поме-
щения—най-малко 1 път на 3 месеца.
(2) Съпротивлението на изолацията на елек-
трическите инсталации трябва да се измерва
най-малко 1 път на 2 години в помещения с
нормална среда и най-малко 1 път в годината—
за останалите помещения.
(3) Резултатите от изпитванията се оформят
в протокол.
Чл. 483. (1) При прегледите на вътрешни-
те и осветителните инсталации трябва да се
проверяват:
1. състоянието на изолацията на провод-
ниците;
2. състоянието на съединенията на провод-
ниците и контактите с арматурата;
3. закрепването на проводниците, осветител-
ните тела и електрическите апарати;
4. състоянието на предпазителите, ключо-
вете, контактите, сигурното и безопасното им
действие;
5. съответствието на стопяемите вложки на
предпазителите с предписаните в проекта;
6. състоянието на заземяващите проводници и
сигурността на техните контактни съединения.
(2) При откриване на механични или други
повреди в изолацията мрежата трябва да се
изключи и да се отстранят повредите.
Раздел III
Подвижни електрически машини и уредби
Чл. 484. Този раздел се отнася за техничес-
ката експлоатация на подвижни електрически
машини, както и за машини и електрически
уредби, които работят стационарно, но перио-
дично се преместват на нови места както вътре
в работното помещение, така и на територията
на селскостопанското предприятие.
Чл. 485. При преместване на стационарно
работещи подвижни машини на ново работно
място захранващият гъвкав кабел или провод-
ник трябва да бъде изключен от мрежата и
откачен от клемите на неподвижното табло през
време на преместването на машината на ново
работно място. Захранващият кабел трябва да
се пази от прекъсване, повреждане на изолаци-
ята му и прекъсване на заземяващите жила.
Чл. 486. Прегледите на електрическите зад-
вижвания на електрифицираните подвижни
машини в процеса на тяхната работа трябва да
се извършват едновременно с прегледите на
задвижваните от тях механизми и машини—
ежемесечно в съответствие с местни инструк-
ции за експлоатация, от електротехнически
персонал с не по-ниска от трета квалификаци-
онна група по безопасност на труда.
Чл. 487. На машинистите и на електротех-
ническия персонал, който обслужва електри-
фицираните подвижни машини, се забранява:
1. да пристъпват към работа при наличие на
неизправности в електрическите съоръжения,
в заземленията и в защитните средства;
2. да работят при открити в процеса на рабо-
тата неизправности в електрическите съоръже-
ния, захранващите кабели и заземленията; при
откриване на такива неизправности машините
трябва да бъдат изключени от мрежата с глав-
ния си прекъсвач;
3. да извършват прегледи, почистване, смаз-
ване, регулиране и ремонт на електрическите
съоръжения при работещи електродвигатели и
възли на машината;
4. да оставят главния прекъсвач включен при
излизане от кабината, при напускане на маши-
ната и при външно прекъсване на захранването.
Чл. 488. (1) Текущ ремонт на електрически-
те съоръжения на подвижните електрифицира-
ни машини трябва да се извършва най-малко 1
път в годината.
(2) При текущия ремонт трябва да се из-
вършват:
1. разглобяване на електродвигателя и про-
веряване на степента на износването на лагери-
те му;
2. проверка на големината на въздушната
междина, стабилността на закрепването на чел-
ните части на намотките, състоянието на изо-
лационното покритие;
3. разглобяване, почистване и сглобяване на
автоматите и на другите пускови и защитни
апарати;
4. проверка на действието на цялата схема на
пускане и защита при празен ход на машините.
Чл. 489. Сезонно използваните подвижни
електрически уредби в останалото време от
годината (в извънсезонното време) трябва да се
изключват от мрежата.
Раздел IV
Парници (оранжерии) с електрическо
отопление
Чл. 490. Устройството за автоматично регули-
ране на температурата и влажността в парниците
трябва да бъде за напрежение не по-високо от 24 V.
Ръкохватката на регулатора за изменяне на ре-
жима трябва да бъде от изолационен материал.
Чл. 491. Изменянето на режима за автома-
тично регулиране на температурата и влажност-
та може да се извършва от неелектротехничес-
ки персонал, който е преминал инструктаж по
електробезопасност на работното място.
Чл. 492. Обслужването на електрифицира-
ните парници и оранжерии трябва да се извър-
шва от специално подготвен електротехничес-
ки персонал.
Чл. 493. За електрифицираните парници
(оранжерии) трябва да има инструкции, в кои-
то се посочват:
1. правата, задълженията и отговорностите
на обслужващия персонал;
2. последователностите на операциите за
включване и изключване на електрическите
съоръжения;
3. редът за наблюдение, регулиране и обс-
лужване на парниците по време на нормална
експлоатация и при аварии;