Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
4. Осреднители се проектират само при реа-
гентно третиране на отпадъчни промивни води от
бързи филтри.
5. Осреднителите се оразмеряват в съответст-
вие с режима за промиване на филтрите, количес-
твото на промивните води и специфичните харак-
теристики на приетата конструкция на съоръже-
нието, като:
5.1. осреднителите коридорен тип се проекти-
рат с не по-малко от 5 коридора;
5.2. броят на осреднителите се приема не по-
малко от два.
6. Обемът на изравнителите се определя въз
основа на режима за получаване на ТОВ и с оглед
равномерното им подаване към следващите съо-
ръжения.
7. Когато няма лабораторни или други изслед-
вания, времето за утаяване на ТОВ се приема, как-
то следва:
7.1. при технологични отпадъчни води от ута-
ителите и избистрителите—до 2 h;
7.2. при технологични отпадъчни води от бър-
зи филтри:
а) при избистряне на водата—2 h;
б) при безреагентно обезманганяване—3 h;
в) при реагентно обезманганяване—2 h;
г) при безреагентно обезжелезяване—4 h;
д) при реагентно обезжелезяване—2 h;
е) при обработване на промивните води с фло-
кулант—от 0,5 до 1 h.
8. Влажността на утайката от утаителите за
ТОВ се приема, както следва: 99 %—при реагент-
но избистряне и обезжелезяване; 96,5 %—при без-
реагентно обезжелезяване; 95 %—при безреагент-
но обезманганяване.
9. Утайката от утаителите се изважда перио-
дично през 12 или повече часа.
10. Видът и конструкцията на уплътнителя се
определят в зависимост от средногодишната мът-
ност на водата, производителността на пречиства-
телната станция, необходимата степен на уплът-
няване и др.
11. При безреагентно уплътняване утайките прес-
тояват в съоръжението от 8 до 10 дни, а при изпол-
зване на варно мляко и флокуланти—от 3 до 5 дни.
12. Дозата на варта (по СаО) е от 20 до 25 % от
количеството на суспендираните вещества в тре-
тираната утайка.
13. Влажността на утайката от уплътнителите
се приема, както следва: от 97 до 98 %—за утайки
от избистряне на водата; от 90 до 92 %—за утайки
от безреагентно обезманганяване; от 96 до 97 %—
за утайки от реагентно обезманганяване и обез-
железяване.
14. Обемът на уплътнителя W се определя по
формулата:
W = k1. k2.Wyт,
където:
Wyт е обемът на утайката, m3;
k1—запасният коефициент, който се приема 1,3;
k2—коефициентът на разбухване, който се при-
ема от 1,2 до 1,3.
15. Броят на камерите на уплътнителя се при-
ема в зависимост от периодичността на постъпва-
не и изпускане на утайките.
16. Филтрационните полета се проектират с дре-
нажна система. Диаметърът на дренажните тръби
е най-малко 200 mm. Около дренажните тръби се
предвижда филтър от пясък и чакъл.
17. Натоварването по сухо вещество на филтра-
ционните полета в kg/m2 за година се приема, как-
то следва: от 250 до 300—за ТОВ, обработвани без
реагенти; от 500 до 600—за ТОВ, обработвани с
реагенти.
18. Филтърните преси се оразмеряват в съот-
ветствие с техническите им спецификации.
19. Механично обезводнената утайка е с влаж-
ност до 75 %.
20. Утайкопроводите се оразмеряват за скорост
не по-малка от 0,9 m/s.
Приложение № 5
към чл. 109, ал. 1
Хидравличен удар в напорни водопроводи
1. Хидравличен удар може да настъпи при вне-
запна промяна на скоростта на водата в гравита-
ционни или тласкателни напорни водопроводи.
Той се получава при затваряне и отваряне на спи-
рателни арматури, пускане и спиране на помпи
или при спиране на електрозахранването. Изме-
нението на налягането в дадена точка от тръбо-
провода при настъпване на хидравличен удар е
показано на фиг. 1.
2. Характеристиките на ударната вълна при
хидравличен удар са показани на фиг. 2.
Фиг. 1.
Хидравличен удар в типичен напорен водопровод:
1—повишено налягане при хидравличен удар; 2—линия
на хидростатичното налягане; 3—надлъжен профил на
тръбопроводи; 4—пиезометрична линия; 5—спирател-
на арматура
Фиг. 2.
Характеристики на ударната вълна
при хидравличен удар:
1—налягане; 2—максимално оразмерително налягане
MDP; 3—начално работно налягане ОР; 4—атмосфер-
но налягане; 5—налягане при наситени пари; 6—ново
работно налягане ОР; 7—време
-100 kPa