Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 69

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  69  
§ 216. В чл. 309 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 1 думите „тази глава“ се заменят 
с „този раздел“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При разделяне на строежите на части 
по смисъла на чл. 12, ал. 1 изискванията на 
този раздел се прилагат само за частите от 
строежа с височина над 28 m.“
§ 217. В чл. 310 се правят следните изме-
нения:
1. В основния текст на чл. 310 думите 
„(производствени, жилищни и обществени 
сгради)“ се заличават.
2. В т. 1 числото „28“ се заменя с „28,01“.
§ 218. В чл. 311 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Строежите с височина над 28 m се 
проектират от I степен на огнеустойчивост 
и с допустима застроена площ между бранд­
мауерите в надземните етажи не повече от 
2200 m2.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „за носещи 
стени и R 240 за колони и рамки, а между-
етажните конструкции – с огнеустойчивост 
не по-ниска от REI 120“.
§ 219. В чл. 312 ал. 1 се изменя така:
„(1) В обемите на строежи с височина 
над 28 m не се разрешават производствени 
процеси от категория по пожарна опасност 
Ф5А или Ф5Б.“
§ 220. В чл. 313, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. строежът е разделен на две или повече 
безопасни зони, като евакуацията на хората 
при пожар се осъществява през открита въз-
душна зона към съседна безопасна зона и 
оразмеряването на зоните се извършва при 
спазване изискванията на чл. 46, ал. 2;“.
§ 221. В чл. 314 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1 след означението „Ф2.1“ се добавя 
„Ф2.2“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 думите „защитено стълбище“ се 
заменят с „евакуационно стълбище“.
§ 222. В чл. 315 се правят следните изме-
нения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В подземните етажи на строежи с 
височина над 28 m се предвиждат гаражи 
(паркинги), изолирани от частите на строежа 
посредством стени и междуетажна конструк-
ция от продукти с минимален клас по реакция 
на огън А2 и с минимална огнеустойчивост 
REI 240 (ЕI 240) и осигурени с необходимия 
брой евакуационни изходи.
(2) Стълбищата, ескалаторите и асансьорни-
те шахти, свързващи подземни гаражи с етаж 
с директен изход на кота терен, се отделят 
от гаражите с пожарозащитно преддверие 
съгласно чл. 25.“
2. В ал. 4:
а) в изречение първо предлогът „по“ се 
заменя с „на“;
б) изречение второ се заличава.
3. В ал. 5 думата „изходи“ се заменя с 
думите „евакуационни изходи“.
§ 223. В чл. 316 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 316 става ал. 1 
и се изменя така:
„(1) В строежи с височина над 28 m се раз-
решава вграждането на сухи или с негорим 
пълнеж трансформатори, при условие че поме-
щението е отделено със стени и междуетажни 
конструкции с минимална огнеустойчивост 
REI (EI) 120 от продукти с минимален клас 
по реакция на огън А2 и със самозатварящи 
се врати с огнеустойчивост EI 90.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допуска се вграждането на маслени 
трансформатори или трансформатори с дру-
га горима охлаждаща изолационна течност 
с обща вместимост до 1000 kg течност, при 
условие че помещението е разположено на 
етаж с директен изход на кота терен и е от-
делено със стени и междуетажни конструкции 
с минимална огнеустойчивост REI (EI) 180 
от продукти с минимален клас по реакция на 
огън А2 и със самозатварящи се врати с огне-
устойчивост EI 90. Под трансформаторите се 
предвижда маслоприемник съгласно чл. 357.“
§ 224. В чл. 317 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се разрешават помещения на парни 
котли с работно налягане над 0,07 МРа, водо-
грейни котли с работна температура над 115 
°С и складове за течни и газообразни горива 
в подземните етажи на строежи с височина 
над 28 m.“
§ 225. В чл. 318 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Проектиране на едно евакуационно 
стълбище в строеж с височина над 28 m се 
разрешава в следните случаи:
1. за жилищни сгради и общежития или 
за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 
от I група с площ до 500 m2; 
2. за жилищни сгради и общежития или за 
части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от II 
група, при които евакуационното стълбище е 
отделено от етажите задължително с преход 
през открита въздушна зона и при спазване 
на условието по т. 1;
3. за сгради или за части от тях по смисъла 
на чл. 12, ал. 1 от I и ІI група, при условие че 
от всеки етаж е осигурен втори евакуационен 
изход през откритата въздушна зона към друга 
част от сградата или към друга сграда;
4. за сгради или за части от тях по смисъла 
на чл. 12, ал. 1 от III и ІV група с площ до 400 
m2 и при спазване на изискванията по т. 2 и 3.
(3) Коридори с дължина над 25 m се разде-
лят със стени от продукти с минимален клас 
по реакция на огън А2 и самозатварящи се