Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 265. (1) За ВЕЦ задължително се разра-
ботват:
1. хидравлични характеристики на всички
водопропускателни съоръжения;
2. инструкция за режима на пълнене и из-
празване на тръбопровода;
3. инструкция за експлоатация на водохра-
нилището и на съоръженията към него;
4. режимни характеристики за безкавитаци-
онна работа на хидроагрегатите.
(2) Режимните характеристики се актуали-
зират на всеки 5 години и след основен ремонт/
рехабилитация на хидроагрегатите.
Чл. 266. Всички водоползватели са задълже-
ни да подновяват своевременно притежавани-
те разрешителни за ползване на определените
водни количества.
Раздел II
Хидроложко и метеороложко осигуряване
Чл. 267. Хидроложкото и метеороложкото
осигуряване са неразделна част от техническия
контрол и наблюдението върху работата и си-
гурността на хидротехническите съоръжения.
Чл. 268. За хидрометеороложкото осигуря-
ване на режимите на работа на електроцентра-
лите, оптималното използване на водните ре-
сурси и експлоатацията на хидротехническите
съоръжения и водохранилищата се събира и
обработва информация относно:
1. водния баланс на водохранилищата—ежед-
невен, 10-дневен, месечен и годишен;  в период
на високи води водният баланс се изготвя на
всеки 2 до 4 часа;
2. водния приток към водохранилищата—
ежедневен, месечен и годишен;
3. наблюденията в климатичните, дъждомер-
ните и снегомерните станции във водосборните
зони на язовирите;
4. преработените водни маси от ВЕЦ;
5. подадените води на други водопотребите-
ли за неенергийни нужди.
Чл. 269. Метеорологичните станции при язо-
вирните стени, дъждомерните и снегомерните
станции във водосборните области събират
метеороложка информация относно:
1. температурата и влажността на въздуха;
2. валежите;
3. изпарението на водните маси;
4. посоката и скоростта на вятъра;
5. ледовия режим;
6. снежната покривка (дебелина и плътност);
7. особените атмосферни явления (градуш-
ки, обледявания, гръмотевични бури).
Чл. 270. (1) При експлоатацията на водохра-
нилищата и водните централи се извършват
наблюдения и измервания на:
1. кота водно ниво на язовирното езеро;
2. водните стоежи и водните количества на
хидрометричните станции—извършва се от ве-
домствената хидрометрична мрежа;
3. преработените и подадените водни коли-
чества (маси) от подязовирните централи на
другите водопотребители;
4. прелелите и изпуснатите водни количест-
ва от съоръженията;
5. наносния режим на водохранилищата;
6. температурата на водата.
(2) При необходимост електроцентралите се
снабдяват със сведения за физичните, химич-
ните и хидробиологичните показатели на води-
те, степента на тяхното замърсяване и резките
им изменения.
Чл. 271. (1) Хидрометеороложките наблю-
дения и измервания се организират и изпълня-
ват по общоприета методика за цялата страна.
(2) Обемът, сроковете и редът за предаване
на хидрометеорологичните прогнози, както и
съобщенията за опасност от необичайни явле-
ния се определят съобразно местните условия
съвместно с Националната служба по хидроло-
гия и метеорология.
Чл. 272. Операторът на преносната/разпре-
делителната мрежа при опасност от необичай-
ни явления (бури, интензивни валежи, обледя-
вания, обилно снеготопене и др.) е длъжен сво-
евременно да уведоми персонала, който екс-
плоатира електрическите централи и хидротех-
ническите съоръжения
Чл. 273. (1) Водните количества, преработе-
ни от електроцентралата, се измерват посред-
ством водомерни устройства (разходомери),
монтирани на напорните тръбопроводи на цен-
тралите.
(2) При липса на водомерни устройства се
допуска водните количества да се определят по
изчисление на базата на произведената елек-
трическа енергия и специфичния разход на вода
за производство на 1 kWh.
(3) За по-точното отчитане на разхода на вода
от централите и съставяне на водния баланс на
водохранилищата на всеки 5 години се извърш-
ва актуализация на работните характеристики
на централите.
(4) Отклонените и енергийно непреработе-
ни водни количества се измерват задължител-
но чрез водомерни устройства или съоръжения.
Чл. 274. (1) Показанията на водните нива на
водохранилищата, падът на налягането при
решетките и напорът на водата при водните
турбини се измерват чрез уреди за дистанцион-
но предаване на показанията на централния
команден пулт.
(2) Устройствата за измерване на нивото на
водата и пада на налягането при решетките се
проверяват два пъти годишно и задължително
след преминаването на висока вълна.
Чл. 275. (1) Ежегодно се извършва проверка
на котите на рейките на водомерните постове
на водохранилищата.
(2) Нивомерните устройства задължително
се дублират с рейкови водочети, като показани-
ята им се сравняват, както следва: