Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 45

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
(3) Участъците от въздухопроводите между
разпределителния шкаф и резервоарите на пре-
късвачите или апаратите са изпълняват от мед-
ни или други корозионноустойчиви тръби.
(4) Допуска се въздухопроводите към зад-
вижванията на разединителите да се изпълня-
ват и от безшевни стоманени тръби.
Чл. 136. (1) Компресорната инсталация е с
постоянно действащо автоматично управле-
ние, осигуряващо непрекъснато поддържане
на нормално налягане на въздуха (компресор-
но и работно) и защита от ненормални усло-
вия на работа.
(2) Компресорите имат регулирани предпаз-
ни клапани за всяка степен на налягане.
Чл. 137. (1) При спадане на налягането на
въздуха под допустимата граница блокиров-
ките на веригите за управление на въздухост-
руйните прекъсвачи трябва да възпрепятст-
ват включването или изключването на пре-
късвача и изпълнението на автоматично пов-
торно включване, както и да осигуряват до-
веждането докрай на започнатата операция
или цикъл “неуспешно автоматично повтор-
но включване”.
(2) Не се допуска експлоатация на прекъсва-
чите без блокировки.
Чл. 138. (1) Фазите на сборните и съедини-
телните шини се означават и оцветяват в раз-
лични цветове.
(2) При променлив ток шините се оцветя-
ват, както следва:
1. фаза L1 (фаза А)—жълта; фаза L2 (фаза
В)—зелена; фаза L3 (фаза С)—червена;
2. неутралната шина (шина N) при мрежа с
изолиран звезден център—светлосиня, а при
заземен звезден център—редуващи се жълто-
зелени ивици.
(3) Резервната шина при променлив ток се
оцветява с цвета на резервираната фаза.
(4) При еднофазен променлив ток фазовият
проводник се оцветява в жълт цвят, а неутрал-
ният—в черен цвят.
(5) Шината на фазата при еднофазен ток се
оцветява в съответния цвят на фазата от три-
фазния ток.
(6) При постоянен ток шината на положи-
телния полюс (+) се оцветява в червен цвят, на
отрицателния (-)—в син цвят, а шината на неут-
ралата—в светлосин цвят.
Чл. 139. (1) На вратите и на вътрешните сте-
ни на килиите в помещенията на закритите
разпределителни уредби, върху съоръженията
в откритите разпределителни уредби, на лице-
вите части на трансформаторните постове, на
възловите станции и на комплексните разпре-
делителни уредби трябва да има надписи, кои-
то показват предназначението на присъединя-
ването—извода или условното му диспечерско
наименование.
(2) На вратите на разпределителните уредби
трябва да са окачени предупредителни табели.
Чл. 140. (1) На прекъсвача и на задвижва-
щия го механизъм трябва да има показател за
положенията им—“включено” (“В”) и “изклю-
чено” (“И”).
(2) На задвижването на разединителите, на
заземяващите ножове на късосъединителите и
на други подобни съоръжения трябва да са по-
ставени надписи или показатели за положени-
ята им—“В” и “И”.
Чл. 141. За предотвратяване на грешни ма-
нипулации:
1. всички разединители трябва да имат бло-
кировки със съответните прекъсвачи в РУВН,
а заземяващите ножове имат блокировки със
своите разединители;
2. подвижните (монтираните върху колич-
ки) части на комплектното разпределително
устройство имат блокировка с прекъсвачите, а
отворите към тоководещите части на комплект-
ното разпределително устройство—блокиров-
ки с автоматично затварящи се капаци;
3. достъпните за външни лица задвижвания
на разединителите се заключват с катинар;
4. ръкохватките на задвижващите устройст-
ва на заземителните ножове трябва да имат раз-
лично оцветяване от оцветяването на ръкохват-
ките на другите заземяващи устройства;
5. вратите на шкафовете за напрежение над
1000 V на комплектните трансформаторни пос-
тове са съоръжени с блокировки на разедини-
тели за високо напрежение.
Чл. 142. Във всяка РУВН се осигуряват:
1. необходимият брой преносими заземители;
2. защитни средства и средства за оказване
на първа долекарска помощ съгласно изисква-
нията на нормативните актове по безопасност
и здраве при работа;
3. противопожарни средства съобразно вът-
решните инструкции, съгласувани с органите
по пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 143. Персоналът, обслужващ трансфор-
маторните постове и подстанциите без постоя-
нен дежурен персонал, може да използва пре-
носими заземители и защитни средства, пред-
ставляващи съставна част на комплекта ин-
струменти на ремонтно-аварийните групи или
на ремонтния персонал.
Чл. 144. След основен ремонт на съоръжени-
ята в разпределителните уредби преди включва-
нето им под напрежение се извършват прегле-
дите и изпитванията съгласно приложение № 5.
Чл. 145. Огледите на РУВН без изключване
на напрежението се извършват със следната пе-
риодичност:
1. обектите с постоянно дежурство—един път
на денонощието, а на тъмно—за откриване на
разряди, корона ефект и други явления в срок,
определен от вътрешни инструкции, най-мал-
ко един път в месеца;
2. обектите без постоянно дежурство—най-
малко един път на месец; трансформаторните
постове и разпределителните пунктове (възло-
вите станции)—най-малко един път на 3 месеца.