Държавен вестник, бр. 44, 2022 г., стр. 29

БРОЙ  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29  
43 
 
.9. Когато е необходимо количество пожарогасителен агент за защита на повече от едно пространство, 
количеството наличен агент не трябва да е повече от най-голямото количество, необходимо за всяко 
едно така защитено пространство. 
 
.10. Контейнерите под налягане, необходими за съхраняване на пожарогасителния агент, следва да 
бъдат разположени извън защитените помещения в съответствие с точка 7.7.6.1.13. 
 
.11. Следва да се предвидят средства, чрез които екипажът да проверява безопасно количеството на 
агента в контейнерите. 
 
.12. Контейнерите за съхраняване на пожарогасителния агент и свързаните с него компоненти под 
налягане следва да бъдат проектирани така, спрямо практическите правилници за налягането, които 
отговарят на изискванията на Администрацията, като се вземат предвид тяхното местоположение и 
максималните температури на околната среда, които се очакват при експлоатация. 
 
.13. Когато пожарогасителното вещество се съхранява извън защитено помещение, то се съхранява в 
помещение, което е разположено на безопасно и леснодостъпно добре проветрявано място.  Всеки 
достъп до такова помещение за съхранение е желателно да става от открита палуба и при всички случаи 
да е отделен от защитеното помещение.  Вратите за достъп трябва да се отварят навън, като 
вертикалните прегради и палубите с врати и други средства за затваряне на отворите в тях, които 
съставляват границите между тези помещения и прилежащите към тях затворени помещения, трябва да 
са газонепропускливи.  Тези складови помещения трябва да се третират като пунктове за управление. 
 
.14. Резервните части за системата трябва да се съхраняват на борда или в базовото пристанище. 
 
7.7.6.2. Системи с въглероден диоксид 
.1. По отношение на товарните пространства, освен ако не е предвидено друго, наличното количество 
въглероден диоксид следва да бъде достатъчно, за да осигури минимален обем свободен газ, равен на 
30 % от общия обем на най-голямото товарно пространство, което е така защитено в плавателния съд. 
.2. За машинните отделения количеството на пренасяния въглероден диоксид трябва да е достатъчно, за 
да осигури минимален обем свободен газ, равен на по-големия от следните обеми: 
 
2.1. 40% от общия обем на най-голямото машинно отделение, което е така защитено, обемът на който, 
изключващ тази част от корпуса над нивото, при което хоризонталната площ на обшивката е 40% или по-
малко от хоризонталната площ на съответното помещение, измерено по средата между горната част на 
резервоара и най-ниската част на корпуса; или 
 
2.2. 35% от общия обем на най-голямото защитено машинно отделение, включително корпуса, 
 
при условие че горепосочените проценти могат да бъдат намалени съответно до 35% и 30% за товарни 
плавателни съдове с брутен тонаж, по-малък от 2000 бруто тона; при условие също така, че ако две или 
повече машинни отделения не са напълно отделени, те се считат за образуващи едно помещение. 
 
.3. За целите на настоящия параграф обемът на свободния въглероден диоксид се изчислява на 0.56 m3/kg. 
 
.4. За машинните отделения, стационарната тръбопроводна система трябва да бъде такава, че 85% от 
газа да може да се изпразни в помещението в рамките на 2 минути 
 
.5. За освобождаването на въглероден диоксид в защитено помещение и за гарантиране на работата на 
предупредителната сигнализация се осигуряват два отделни органа за управление.  Единият се използва 
за освобождаване на газ от неговите контейнери за съхранение.  Вторият се използва за отваряне 
клапана на тръбопровода, който отвежда газа в защитените помещения. 
 
.6. Двата органа за управление се разполагат в кутия, която е ясно обозначена за конкретното 
помещение, от която се освобождава газът. Ако кутията, съдържаща органите за управление, се 
заключва, ключът се пази в друга кутия със стъкло, което се чупи, за да се вземе ключът, и е разположена 
на видно място непосредствено до кутията на органите за управление. 
 
7.7.7. Пунктовете за управление, жилищните помещения и сервизните помещения следва да бъдат 
снабдени с преносими пожарогасители от подходящ вид. Трябва да се осигурят най-малко пет преносими 
пожарогасителя, разположени така, че да бъдат леснодостъпни за незабавна употреба. Освен това, най-
малко един пожарогасител, подходящ за пожари в машинното отделение, трябва да бъде разположен 
вън, до всеки вход на машинно отделение. 
7.7.8. Противопожарните 
помпи 
и 
съответното 
оборудване 
или 
алтернативните 
ефективни 
пожарогасителни системи следва да бъдат инсталирани, както следва: 
44 
.1. Трябва да бъдат монтирани най-малко две самостоятелно задвижвани помпи. Всяка помпа следва да има най-
малко две трети от капацитета на трюмната помпа, определен в точки 10.3.5 и 10.3.6, но не по-малко от 25 m3/h. 
Всяка противопожарна помпа трябва да може да доставя достатъчно количество и налягане вода, за да управлява 
едновременно хидрантите, както се изисква от .4. 
 
.2. Разположението на помпите трябва да бъде такова, че в случай на пожар в което и да е отделение всички 
противопожарни помпи да са работещи. 
 
.3. Изолиращите клапани за отделяне на противопожарния тръбопровод в машинното отделение, съдържащо 
главната противопожарна помпа или помпи, от останалата част на противопожарния тръбопровод, следва да бъдат 
монтирани на леснодостъпно и защитено място извън машинните отделения.  Противопожарните тръбопроводи 
следва да бъдат разположени така, че когато изолиращите клапани са затворени, всички хидранти на плавателния 
съд, с изключение на тези в машинното отделение, посочени по-горе, може да бъдат захранени с вода от 
противопожарна помпа, която не се намира в това машинно отделение, през тръби, които не влизат в него. 
 
.4. Хидрантите трябва да бъдат разположени така, че всяко място на плавателния съд да може да бъде достигнато 
от водните струи от два противопожарни шланга от два различни хидранта, като едната от струите е от един цял 
маркуч. Хидрантите за специалната категория пространства трябва да бъдат разположени така, че всяко място в 
помещението да може да бъде достигнато от две водни струи от два различни хидранта, като всяка струя се 
доставя от един цял маркуча. 
 
.5. Всеки противопожарен шланг трябва да е от нетрайни материали и да има максимална дължина, одобрена от 
Администрацията.  Противопожарните шлангове, заедно с всички необходими принадлежности и инструменти, 
следва да бъдат готови за употреба, на видно място, в близост до хидрантите. Всички противопожарни шлангове 
във вътрешните помещения трябва да са свързани постоянно към хидрантите. За всеки хидрант се осигурява по 
един противопожарен шланг съгласно изискванията на .4. 
 
.6. Всеки противопожарен шланг следва да бъде снабден с накрайник от одобрен тип с двойно предназначение (т.е. 
тип спрей/струя), включващ кран за спиране. 
 
7.8 Защита на пространствата от специална категория  
7.8.1 Защита от конструкцията 
.1. Границите на пространствата от специална категория следва да бъдат изолирани в съответствие с таблици 7.4-1 
и 7.4-2. Ако е необходимо, стоящите палуби на помещенията от специална категория трябва да се изолират само от 
долната страна. 
 
.2. На щурманския мостик следва да бъдат осигурени индикатори, които да указват кога е затворена врата, водеща 
към или от помещенията специална категория. 
 
7.8.2 Стационарни системи за гасене на пожари 
Всички помещения от специална категория се оборудват с одобрена стационарна система за разпръскване на вода 
под налягане за ръчна работа, която предпазва всички части на палубата и платформата за превозни средства в 
това помещение, при условие че Администрацията може да разреши използването на всяка друга стационарна 
пожарогасителна система, за която е доказано чрез пълномащабно изпитване при условия, симулиращи пожар в 
резултат от изтичане на петрол в помещението, че е не по-малко ефективна за контролиране на пожарите, които е 
вероятно да възникнат в такова помещение. 
 
7.8.3 Патрули и откриване на пожар 
7.8.3.1. В помещенията специална категория следва да се поддържа непрекъснат противопожарен патрул, освен 
ако е осигурена стационарна система за детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация, отговаряща 
на изискванията на 7.7.2, и система за телевизионно наблюдение. Стационарната система за откриване на пожар 
следва да може бързо да открива възникването на пожара. Разстоянието и местоположението на детекторите 
следва да се изпитват, като се вземат предвид ефектите на вентилацията и други значими фактори. 
 
7.8.3.2. Ръчните пожароизвестители следва да се осигуряват при необходимост в помещенията от специална 
категория, а в близост до всеки изход от тези помещения следва да се поставя по един. 
 
7.8.4 Пожарогасително оборудване 
7.8.4.1. Във всяко помещение от специална категория трябва да са подсигурени: 
.1. най-малко три пожарогасителя с воден прах; 
.2. един комплект преносим пожарогасител с пяна, включващ дюза за въздух и за пяна от индукторен тип, която да 
може да се свързва с противопожарния тръбопровод чрез пожарогасителен шланг, заедно с преносим резервоар, 
съдържащ 20 l течност за пяна и