Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 100

СТР.  100	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
да са с визуална и звукова сигнализация при 
едновременното им отваряне; разрешава се 
въздухът от шлюза да се подава към поме-
щението;
б) да са разделени от околните помещения, 
в т.ч. от въздушния шлюз, чрез отрицателен 
пад в налягането най-малко 15 Ра, като се 
препоръчва непрекъснат (визуален или авто-
матичен) контрол на пада в налягането;
в) да са с отделна вентилационна система 
с кратност на въздухообмена не по-малка от 
12 h-1, като при необходимост въздухопрово-
дите за изходящия (отработения) въздух се 
оборудват с филтри от клас Н13;
9. с оглед постигане на необходимата сте-
пен на чистота на въздуха се прилага 2- или 
3-степенна филтрация, като за първата степен 
се допуска използването на филтри от класове 
F5 или F6; използването на филтри от клас F7 
в първата степен повишава експлоатационния 
живот на филтрите в последващите степени 
на филтрация; за повишаване на експлоата-
ционния живот на филтрите в първата степен 
на филтрация се препоръчва монтирането на 
груб филтър клас G4 пред тях; филтрите от 
втората степен се предвиждат на достатъчно 
разстояние от овлажнителя на въздуха, за 
да се избегне колонизирането с микроорга-
низми на външната (мръсната) им страна; 
за избягване на евентуално разпространение 
на замърсявания чрез изходящия въздух из-
ходните въздухопроводи трябва също да са 
снабдени с филтри (най-малко от клас G4);
10. по отношение чистотата на въздуха 
помещенията на болничното звено за цен-
трална стерилизация се проектират така, че 
да отговарят на следните изисквания:
а) помещенията на централна стерилизаци-
онна се вентилират с въздух, филтриран през 
крайни филтри от клас 9, като в звеното се 
оформят три сектора:
– за обеззаразяване (почистване и дезин-
фекция);
– за опаковане и подготовка;
– за съхранение и издаване на стерилни 
материали;
б) предвид отделяните големи количества 
топлина и влага, респективно риска от обра-
зуване на кондензационна влага в изходните 
въздухопроводи, вентилирането на помещени-
ята за обеззаразяване, съхранение и експедиция 
на стерилни материали се предвижда така, 
че да осигурява достатъчно висока кратност 
на въздухообмена; допуска се по икономиче-
ски съображения в този сектор да се подава 
отработен въздух от по-чистите помещения;
в) в сектора за опаковане и подготовка, 
както и в сектора за съхранение и издаване 
на стерилни материали се поддържа положи-
телен пад на въздушното налягане;
г) в сектора за съхранение и издаване на 
стерилни материали се взема предвид влагата, 
която се отделя при изстиване на горещите 
материали;
11. за помещения, необхванати от групи-
те от 1 до 5, се препоръчва защитна зона с 
двустепенно филтриранe (G4 + F7).
Чл. 154. Минималните изисквания към 
помещенията, в които се извършва дейност в 
областта на кожните и венерическите болести в 
лечебните заведения, се определят в заданието 
за проектиране при спазване на действащия 
медицински стандарт и са, както следва:
1. в кабинета по дерматологична козметика 
се предвижда автономен климатизатор;
2. в кабинета за функционална диагностика 
на кожата се осигуряват автономен климати-
затор и овлажнител на въздуха;
3. в помощното помещение на кабинета за 
лабораторна диагностика на сифилис и други 
полово предавани инфекции се предвижда 
механична вентилация, а в основното поме-
щение за лабораторна дейност – автономен 
климатизатор, за осигуряване на постоянна 
температура през различните периоди.
Чл. 155. Минималните изисквания към 
помещенията за вирусологични изследвания 
се определят в заданието за проектиране при 
спазване на действащия медицински стандарт 
и са, както следва:
1. температурата в помещенията, свързани 
с качеството на извършваните изследвания, е 
в граници, които не влияят отрицателно върху 
персонала (стайна температура), и отговаря на 
изискваната температура от спецификациите 
на използваната апаратура;
2. въздухът в работните помещения по 
отношение на влажността, запрашеността 
и електромагнитните влияния отговаря на 
изискванията за извършване на предвидените 
изследвания. 
Чл. 156. Минималните изисквания към по-
мещенията, свързани с урологичния кабинет, 
се определят в заданието за проектиране при 
спазване на действащия медицински стандарт 
и са, както следва:
1. в помещенията, за които не е осигурено 
естествено проветряване, се предвижда меха-
нична вентилация или климатизация;
2. в помещението за следоперативно наблю-
дение и лечение на пациента и в клиниката 
по детска урология се осигуряват климатици.
Чл. 157. (1) Минималните изисквания към 
лабораторията по нарушения на дишането 
по време на сън се определят в заданието 
за проектиране при спазване на действащия 
медицински стандарт. Лабораторията се про-
ектира със самостоятелни единични помеще-
ния, които имат оптимална звукова изолация, 
вентилация, температура и регулация на свет-