Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
зват навеси с обръщащи щитове, пръскащи уред-
би или други подходящи средства.
Чл. 941. При вентилаторните водни кули за
отделяне на образуващия се лед трябва поредно
да се увеличава хидравличното натоварване на
отделните секции и да се изключи вентилаторът.
Чл. 942. Температурата на охлаждащата вода
във водните кули трябва да се поддържа през
зимата в границите от 10°С до 12°С.
Чл. 943. Отвеждащите канали, насочващите
преградни стени, кофи, водоводи и канали тряб-
ва редовно да се контролират. Тези съоръже-
ния трябва да се поддържат в изправно състоя-
ние и да се предпазват от задръствания с отпа-
дъци и плаващи предмети чрез неподвижните
плаващи прегради, специални заграждания и др.
Чл. 944. Решетките на водоприемника на
помпената станция трябва да се почистват пе-
риодично. Обръщащата се мрежа трябва да се
промива, когато разликата между горното и
долното ниво на водата достигне 15—20 cm.
Чл. 945. При правотоково, смесено и обо-
ротно охлаждащо водоснабдяване от охлади-
телни водохранилища трябва да се осъщест-
вява рециркулацията на топла вода за борба с
ледената каша и за затопляне на решетките
на водоприемниците.
Чл. 946. Към рециркулация на топла вода се
пристъпва при температура на водата във во-
доприемника под +3°С, както и при появяване
на ледена каша в мястото на водовземането.
Чл. 947. Качеството на водата в охладител-
ните водохранилища трябва да се контролира и
при необходимост да се вземат мерки за пре-
дотвратяване на замърсяването є с промишле-
ни и битови оттоци, причиняващи нарушаване
на санитарните норми, замърсяване и корозия
на съоръженията.
Чл. 948. При интензивно развитие на водна
растителност във водохранилищата трябва да
се проведат мероприятия за нейното унищожа-
ване, както и противомаларични мероприятия.
Чл. 949. Водните басейни, вътрешните по-
върхности на проветряваните стоманобетонни
кули и азбестоциментовите обшивки на ороси-
телните и охладителните кули, които се нами-
рат в контакт с вода и влажен въздух, трябва да
имат сигурна хидроизолация.
Чл. 950. Всички дървени части на водните
кули трябва да бъдат импрегнирани: оросите-
лите—със слабо измиващи се минерални анти-
септици, а обшивката на вентилираните кули и
противозаледяващите щитове и стълби—с мас-
лени антисептици.
Чл. 951. Прегледи на основните конструк-
ции на водните кули (кула, оросител и него-
вия скелет, водоразпределително устройство
и вентилационно съоръжение) трябва да се
извършват ежегодно при положителни тем-
ператури на въздуха. Резултатите от прегледа
се отбелязват в дневник.
Чл. 952. Въздушните прозорци на временно
изключените (неизползваните през зимата)
охладителни кули трябва да бъдат затворени.
Изключените охладителни кули трябва да се
намират под наблюдение на органите за пожар-
на безопасност.
Чл. 953. За да се намали запушването на
дюзите, в челата на разпределителните тръби
на пръскащите басейни трябва да се монтират
еволвентни дюзи с по-големи изходни отвори
(50 mm и повече).
Чл. 954. (1) Лятно време трябва да работят
всички разпределителни тръби на пръскащите
басейни. При понижаване на налягането на
водата в разпределителните тръби под 0,05 МРа
част от тях се изключва от работа.
(2) За избягване на заледяване в граничните
зони на пръскащите басейни налягането на
водата в крайните разпределителни тръби тряб-
ва да бъде намалено.
Чл. 955. Водоразпределителните системи на
водните кули и на пръскащите басейни трябва
да се контролират постоянно. Те трябва да се
промиват най-малко 2 пъти в годината—преди
настъпването на летния и зимния сезон.
Чл. 956. При кратковременни спирания на
водна кула или пръскащ басейн през зимния
период трябва да се осигури циркулация на топ-
ла вода за предотвратяване на заледяването им.
Чл. 957. Пръскащите басейни и водните кули
трябва да се ремонтират при необходимост, но
най-малко 1 път на 4 години, както и при изо-
билни овлажнявания, сигнализиращи за повре-
ди на хидроизолацията.
Г л а в а  о с м а
ТРЪБОПРОВОДИ И ПОМОЩНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I
Тръбопроводи
Чл. 958. Преди включване на студен тръбо-
провод трябва да бъдат проверени изправността
на топлинната изолация, реперите и опорите,
възможността за свободно разширяване на тръ-
бопровода при загряване, състоянието на дре-
нажите и обезвъздушителите, на предпазните
устройства и на уредите за топлинен контрол.
Чл. 959. По време на експлоатация на па-
ропроводите трябва:
1. да се проверяват топлинните разшире-
ния (по показанията на реперите) и липсата
на вибрации;
2. да се контролират периодично пълзенето,
качествата на метала на основните тръбопро-
води и качествата на заваръчните съединения
(чрез дефектоскопия);
3. да се следи за плътността на арматурите и
на фланцовите съединения.
Чл. 960. Пълзенето и качествата на метала
и на заваръчните съединения трябва да се про-
веряват в съответствие с изискванията на спе-
циализираните нормативни актове за техничес-
ки надзор на парните и водогрейните котли и
на съответните стандарти.
Чл. 961. Схемите на тръбопроводите и тях-
ната експлоатация трябва да изключват въз-
можности за повреди на тръбопроводите за
ниско налягане при наличие на връзки с тръ-
бопроводите за високо налягане.
Чл. 962. По време на загряване на главни
паропроводи за налягане 9 МРа и по-високо и
на паропроводи с междинно загряване трябва