Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
(2) Непосредствено преди подаването на
природен газ всички съединения се изпитват на
плътност.
Чл. 293. За газови инсталации и съоръже-
ния, които не са въведени в експлоатация в
продължение на 6 месеца след датата на пос-
ледното изпитване на плътност, при въвежда-
нето им в експлоатация се извършва повторно
изпитване, като се проверяват и състоянието
на спирателната, контролната и предпазната
арматура, димоходите, вентилационните и го-
ривните системи, както и комплектността на
газовите уреди.
Чл. 294. (1) Преди въвеждане в експлоата-
ция на ГРП се изпитва затварянето на отсека-
телната арматура.
(2) Обезвъздушаването на инсталацията се
извършва внимателно, като последващото по-
вишаване на налягането при запълване с газ се
извършва постепенно.
Чл. 295. Административният ръководител
утвърждава производствена инструкция и съо-
ръжения.
Чл. 296. (1) Данните от проведената профи-
лактика на газовата инсталация се записват в
дневници.
(2) В дневниците по ал. 1 се записват датата,
на която са проведени изпитванията и профи-
лактиката, резултатите от тях, лицата, които са
ги провели, както и следващата дата, на която
трябва да се повторят.
(3) Промените в газовата инсталация след
ремонт, реконструкция или промяна на работ-
ните условия се отразяват в дневника по ал. 1.
Чл. 297. (1) Неизползваните ГРП се изключ-
ват, продухват се и се затварят входовете и изхо-
дите им, като при възможност се демонтират.
(2) Съоръженията на ГРП се обезопасяват
срещу достъп на трети лица и се поставят ясно
видими табели, които забраняват ползването
на открит огън. На табелите се посочва и теле-
фонният номер на аварийната служба.
Чл. 298. Когато газопроводът е с активна
електрохимична защита, ГРП се изолира елек-
трически от входящия и изходящия газопровод.
Чл. 299. Стартирането и експлоатацията на
газовите горивни уредби се извършват съглас-
но БДС ЕN 746.
 Раздел VII
Експлоатация на сградните газови инсталации
Чл. 300. (1) Отговорност за безопасната екс-
плоатация на газовите уреди в жилищни сгради
и обществени сгради носят техните собствени-
ци или ползватели.
(2) Собствениците или ползвателите на га-
зови уреди преди въвеждането им в експлоата-
ция се инструктират за безопасна работа с тях.
(3) Инструктажът по ал. 2 се извършва от
специалисти на оператора на разпределителна-
та мрежа, като ползвателят получава срещу
подпис свидетелство за безопасна работа с га-
зовите уреди.
Чл. 301. На периодична проверка и почист-
ване подлежат:
1. комините на сезонно работещите газови
уреди—преди започване на всеки отоплителен
сезон;
2. вентилационните канали и комините от ке-
рамични или метални тръби—веднъж годишно.
Чл. 302. (1) Газовите инсталации в сгради се
проверяват ежегодно на плътност.
(2) Проверките и ремонтите се извършват от
специализирани фирми, а резултатите от тях се
оформят с протокол, копие от който се представя
на оператора на разпределителната мрежа.
Чл. 303. При експлоатацията на газовите
инсталации се спазват инструкциите за работа
с тях и правилата по пожарна и аварийна без-
опасност и безопасност на труда, в т.ч.:
1. да не се оставя без наблюдение работата
на газови уреди и агрегати, с изключение на
тези, предназначени за непрекъсната работа и
снабдени с необходимата автоматика;
2. при приключване на работата да се затва-
ря спирателната арматура на газовите уреди;
3. да се осигури непрекъсната естествена или
принудителна вентилация в помещенията, в
които се работи с газови уреди.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДЗЕМНИТЕ
ГАЗОХРАНИЛИЩА
Раздел I
Усвояване на сондажите
Чл. 304. Методът за усвояване на сондажа
трябва да осигури безопасност на съоръжението.
Чл. 305. (1) Методът за усвояване на сонда-
жа се определя в зависимост от пластовото
налягане, проницаемостта и замърсеността на
призабойната зона, използваните подземно
оборудване и експлоатационен лифт.
(2) За предотвратяване образуването на взри-
воопасни смеси не е допустимо прилагането на
метод на усвояване на сондажа с аериране.
(3) Усвояването на сондажа се осъществява
чрез плавно намаляване на противоналягането
срещу газовия пласт.
(4) Операциите, свързани с усвояването на
сондажа, се извършват след монтиране и из-
пробване на пълния комплект надземно обо-
рудване и експлоатационен лифт.
(5) Усвояването на сондажа се извършва не
по-късно от два месеца след завършването му.
Раздел II
Интензификация на дебита след усвояването
на сондажа
Чл. 306. (1) Интензификацията на дебита се
осъществява с методи за химично, физико-хи-
мично, хидромеханично и комбинирано
въздействие на забойната зона на сондажа.
(2) Метод по ал. 1 се избира въз основа на
оценка на ефекта му за конкретните условия.