Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
Чл. 346. По реда на чл. 329 се пускат в екс-
плоатация газопроводи, газови съоръжения и
инсталации, когато са реконструирани, рехаби-
литирани и преустроени или са спрени от екс-
плоатация за повече от 6 месеца и когато са
подменени елементите под налягане  или пред-
пазните устройства.
Чл. 347. (1) Органите за технически надзор
разпореждат с писмена заповед и вписване в
ревизионната книга спиране на експлоатация-
та на газопроводи, газови съоръжения или ин-
сталации, когато:
1. устройството или експлоатацията им пре-
станат да съответстват на техническата им доку-
ментация или на изискванията на наредбата или
са констатирани повреди или неизправности;
2. се експлоатират без издадено разрешение
за експлоатация;
3. не са изпълнени изискванията на чл. 247,
ал. 2;
4. съоръженията са ремонтирани, преустро-
ени или се поддържат от лице, което не е полу-
чило разрешение по чл. 333, ал. 1 за извършване
на такава дейност;
5. на съоръженията не е извършен първонача-
лен технически преглед при регистрирането им.
(2) Собственикът или ползвателят и лицето,
поддържащо газопровода, газовото съоръжение
или инсталация, са длъжни да не допускат екс-
плоатацията на съоръжение, когато е налице
събитие по ал. 1.
(3) След отстраняване на причините, поради
които газопроводът, газовото съоръжение или
инсталация са били спрени от експлоатация,
органите за технически надзор разрешават екс-
плоатацията с писмена заповед и/или с вписва-
не в ревизионната книга.
(4) Когато газопроводът, газовото съоръже-
ние или инсталация се бракува, собственикът
или ползвателят е длъжен да уведоми за това
органите за технически надзор в 10-дневен срок.
(5) Отказите на длъжностните лица от ГД
“ИДТН” да издадат разрешения за експлоата-
ция подлежат на обжалване в 14-дневен срок от
получаването им по реда на Закона за админис-
тративното производство.
Чл. 348. (1) При появата на дефекти или из-
носване на елементите на газопровода, газово-
то съоръжение или инсталация или когато са
нарушени други изисквания за безопасност,
посочени в документацията им, собственикът
или ползвателят може да поиска от органите за
технически надзор разрешение за експлоатация
при други условия или с по-ниски параметри.
(2) Разрешение за експлоатация на газопро-
вода, газовото съоръжение или инсталация при
новите условия се издава от органите за техни-
чески надзор по реда на чл. 345.
Чл. 349. Органите за технически надзор със-
тавят техническо досие на газопровода, газово-
то съоръжение или инсталация в два екземпля-
ра, единия от които съхраняват, а другия преда-
ват за съхраняване на собственика или ползва-
теля на съоръжението. Досието съдържа:
1. документите, представени при регистра-
цията и пререгистрацията;
2. актовете за техническите прегледи;
3. разрешението за експлоатация;
4. документите за извършени ремонти или
преустройства, включително чертежи, изчис-
ления, удостоверения за качество на вложени-
те материали, протоколи от извършени изпит-
вания;
5. документите, издадени от органите за тех-
нически надзор.
Раздел V
Обследване на аварии и злополуки
Чл. 350. (1) За всяка авария или злополука,
възникнала при експлоатацията на газопровод,
съоръжение или инсталация за природен газ,
нейният собственик или ползвател уведомява
незабавно регионалния отдел на ГД “ИДТН”,
като до пристигане на негови инспектори взе-
ма мерки за оказване помощ на пострадалите и
за предотвратяване развитието на аварията.
(2) Собственикът или ползвателят е длъжен
да запази непроменена обстановката, създаде-
на при аварията или злополуката, до идване на
инспекторите на ГД “ИДТН”, ако това не съз-
дава допълнителна опасност за развитие на
аварията или за възникване на нови злополуки.
Когато се наложи изменение на обстановката,
собственикът или ползвателят представя на
инспекторите писмена справка за извършени-
те изменения и за причините, наложили това.
Чл. 351. Инспекторите на ГД “ИДТН” об-
следват причините за възникването на авария-
та или злополуката. За резултатите от обслед-
ването се съставя протокол.
Чл. 352. При трудова злополука собствени-
кът или ползвателят уведомява институциите,
определени с Наредбата за установяване, раз-
следване и отчитане на трудовите злополуки,
приета с Постановление № 263 на Министер-
ския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 6 от 2000 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Природен газ” е многокомпонентна смес,
която съдържа основно метан и въглеводороди
от неговия хомоложен ред CnH2n+2 и невъглево-
дородни компоненти, които образуват естест-
вени подземни акумулации.
2. “Регулатор” е устройство, чрез което на-
лягането на газа автоматично се понижава и
поддържа при определена стойност независи-
мо от дебита.
3. “Газорегулаторeн пункт” е инсталация за
регулиране на налягането в разпределителната
мрежа и автоматичното му поддържане в опре-
делени граници.