Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 77

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  77  
Чл. 424. (1) Минималните разстояния между 
апаратите и съоръженията на отделностоящите 
и комбинираните външни технологични инста-
лации на предприятията се определят съгласно 
табл. 41.
(2) Разстоянието от единични апарати и съо-
ръжения, свързани технологично и разположени 
до сгради с плътни стени, е най-малко 2 m, а 
до стени с отвори – най-малко 4 m.
(3) Допуска се разстоянието между апара-
тите и съоръженията в полузаводски опитни 
инсталации с мощност до 60 000 тона годишно 
да се намалява до два пъти.
(4) Разстоянието от групи дехидратори с 
обща вместимост 2400 m3 на обезсолителните 
инсталации до сградите, обслужващи електро-
дехидраторите, е най-малко 20 m.
(5) Разстоянията между отделните блокове 
от апарати (реакторен, пещен, ректификаци-
онен и др.) се приемат с 50 % по-големи от 
тези в табл. 41.
Таблица 41
№
на
гру-
пата
Апарати и съоръжения, от които се опреде-
лят разстоянията
Минимално разстояние в m до група:
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
1.
 
 
Апарати за огнево нагряване на продукти и 
газове (тръбни пещи и др.)
5
 
10/15
 
15
 
15
 
НН*
 
10/15
 
10
 
10/15
 
22
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
Дестилационна разделителна и сепарационна 
апаратура от различен тип (ректификацион-
ни колони, реактори и регенератори на ка-
талитични процеси, абсорбери, евапоратори,
стабилизатори, газофракциониращи колони, 
скрубери, кубове-окислители, дехидратори, 
електродехидратори, газосепаратори, утаители, 
водоотделители, херметизиран буферен техноло-
гичен съд, авариен резервоар и др.
- 
 
 
Д**/3
 
10 
 
8/12
 
8/12 
 
4
 
10
НН 
 
 
 
10 
 
 
 
3.
 
Резервоари за гориво на технологични 
инсталации
-
-
Д
10
10
10 
10
10
10
4.
 
 
 
 
 
Сгради с технологично предназначение, отделно 
стоящи апарати, пещи операторни, помпени 
помещения за горещи и студени продукти, 
влизащи в състава на дадена технологична 
инсталация, помещения за контролноизмер-
вателни прибори и др.
-
 
-
 
- 
 
10
  
10
 
4
 
8/12 
 
4
 
10 
 
5.
 
Сгради, конструктивно свързани с апаратурата, 
пещите, огнищата и др.
-
 
-
 
-
 
- 
 
10 
 
4 
 
НН
4 
 
15 
 
6.
Потапни кондензатори и хладилници
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
2/4
 
4
 
4
 
4
 
7.
 
Генератори за преработване на газове и про-
дукти и огнища под налягане
-
-
-
-
-
-
Д
10
22
8.
 
Топлообменници, кондензатори тръбен тип и ри-
бойлери, конструктивно свързани с апаратурата
-
-
-
-
-
-
-
Д
10
9.
 
Газови компресори, непосредствено свързани
с апаратурата
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Означенията в табл. 41 са, както следва:
– НН* – разстоянието не се нормира;
– Д** – разстоянието е равно на диаметъра на най-големия апарат.
Забележки:
1. В група 1 в числителя на всяка дроб са дадени разстоянията до неогневата страна на нагревателя, а в 
знаменателя – разстоянията до страната на форсунките.
2. Разрешава се разстоянието от апаратите и съоръженията от група 1 до реакторите на каталитичните 
инсталации от група 2 да бъде намалено до 3 m.
3. В група 2 разстоянията в числителя се отнасят за апарати с диаметър, не по-голям от 3 m, а разстоянията 
в знаменателя – за апарати с диаметър от 3 до 8 m. За апарати с диаметър, по-голям от 8 m, разстоянието 
се приема 0,5 D, а между вакуумните колони – най-малко 1 m.
4. В група 2 до групите в колони 4 и 5 в числителя са дадени разстоянията до плътна стена, а в знамена-
теля – до стена с отвори. Същото се отнася и за група 4 до групата в колона 7.
5. В група 6 в числителя е дадено разстоянието за потапни кондензатори, а в знаменателя – за конденза-
тори и хладници с огледална площ на водата, по-голяма от 200 m2.
6. За група 7 разстоянията между огнищата под налягане не се нормират.