Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 29

БРОЙ  81	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29  
3. преустановяват незабавно огневите ра­
боти при промяна в условията, при които е 
издаден актът за извършване на огневи работи; 
повторно започване на работата се допуска 
след осигуряване на условията за безопасност;
4. изключват незабавно уредите и съоръже­
нията, с които се извършват огневите работи, 
при възникване на запалване или пожар;
5. съобщават незабавно на телефон 112 или 
160 при възникване на запалване или пожар и 
предприемат гасителни действия с наличните 
пожаротехнически средства, когато това не 
поставя в опасност живота и здравето им.
Чл. 78. След приключване на работа работе­
щите, извършващи огневи работи, уведомяват 
отговорника по ПБ.
Чл. 79. След приключване на работа ръко­
водителят и изпълнителят на огневите работи 
проверяват работните места за осигуряване 
на ПБ, като обръщат внимание на района 
около и под мястото на огневите работи. 
Резултатите от проверката се регистрират в 
акта по чл. 68, ал. 1.
Чл. 80. Временните места, на които се 
извършват огневи работи, се наблюдават в 
продължение на не по-малко от 3 часа след 
приключването им. Лицето, което извършва 
наблюдението, се назначава от издалия акта 
или от ръководителя на огневите работи сре­
щу подпис, като името му се вписва в т. 8 от 
приложение № 9.
Чл. 81. Резервоарите, цистерните, тръбопро­
водите, апаратите и др., използвани за ЛЗТ, 
ГТ и ГГ, на които ще се извършват огневи 
работи, се изключват (изолират) от съседните 
инсталации и съоръжения. Всички люкове, 
контролни и други отвори на заваряваните 
резервоари, съдове и други по време на огневи 
работи трябва да са отворени и в тях да се 
поддържа постоянна вентилация така, че да 
не се допуска образуването на експлозиво-
опасна среда.
Чл. 82. Не се допуска извършване на огне­
ви работи:
1. преди да са изпълнени всички меро­
приятия, предвидени в акта по чл. 68, ал. 1;
2. при неизправни заваръчни уредби и 
съоръжения и такива, чието съответствие 
не е оценено и удостоверено в съответствие 
със съществените изисквания, определени в 
наредбите по чл. 7 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите;
3. при електрозаваръчни дейности – когато 
захранващата с електрически ток стационарна 
мрежа не е осигурена със съответната защи­
та – автоматично изключване на захранване­
то, или когато са извършени промени, с които 
се нарушава ефективната работа на защитата;
4. когато в процеса на работа е възможно 
образуване на експлозивоопасни концентрации 
на пари, газове или горими прахове;
5. когато изпълнителите не притежават 
правоспособност за съответния вид зава­
ряване;
6. когато не са осигурени изискващите се 
пожаротехнически средства за първоначално 
гасене на пожари съгласно чл. 66. 
Раздел IV
Правила и норми за осигуряване на пожарна 
безопасност при извършване на електроза­
варъчни работи
Чл. 83. Преносимата или подвижната 
електрозаваръчна уредба се присъединява 
към стационарната електрическа мрежа чрез 
комутационни защитни апарати с щепселни 
или разглобяеми контактни връзки, изключ­
ващи възможността за искрене и нагряване.
Чл. 84. Електрическите проводници, които 
свързват заваръчния апарат със стационарна­
та електрическа мрежа, се защитават срещу 
действието на висока температура и срещу 
механични въздействия.
Чл. 85. Работните площадки за извършване 
на електрозаваръчни дейности на височина над 
пода на помещението (терена) се изработват 
от негорими конструкции и покрития.
Раздел V
Правила и норми за осигуряване на пожарна 
безопасност при извършване на огневи работи 
с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ
Чл. 86. Стационарните и преносимите 
ацетиленови генератори, използвани при из­
вършването на огневи работи, се разполагат 
на разстояние не по-малко от 10 m до:
1. местата на огневите работи;
2. открит огън и силно нагрети предмети;
3. зони, съоръжения и устройства с упот-
реба на ЛЗТ и ГТ;
4. резервоари и групови бутилкови инста­
лации за ГГ;
5. местата за вземане на въздух за ком­
пресори и за вентилационните инсталации;
6. невзривозащитени вентилатори на об­
щообменните вентилационни инсталации.
Чл. 87. При съхраняване, превозване или 
използване на бутилки с горими газове и 
кислород същите се защитават от действието 
на източници на топлина с оглед недопускане 
нагряването им над максималната стойност 
на температурата, определена в инструкцията 
за експлоатация на производителя.
Чл. 88. Бутилките с кислород и други газове 
се поставят на разстояние не по-малко от 1 m 
от отоплителни радиатори и на разстояние 
5 m от мястото на огневите работи, печки и 
други източници на огън или топлина. Между 
работещите бутилки за кислород и ацетиле­
новите генератори се осигурява разстояние 
най-малко 5 m.