Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 80

СТР.  80	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
(3) Минималните разстояния от тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ до сгради и съоръжения се опре-
делят по табл. 43.
Таблица 43
№
по
ред
Тръбопроводи за ЛЗТ 
и ГТ
Минимални разстояния в m от тръбопровода до:
сгради от 
клас на функ-
ционална по-
жарна опас-
ност Ф5 и 
обслужващите 
ги сгради и 
съоръжения
железо-
пътни 
линии
авто-
мобил-
ни пъ-
тища
сгради от 
класове 
на функ-
ционална 
пожарна 
опасност 
Ф1 – Ф4
фундаменти
на телефон-
ни и елек-
трически
стълбове
стволове 
на
дървета
подземни 
кабели и
провод-
ници
1.
Надземни тръбопроводи
и тръбопроводи в подзем-
ни и надземни покрити 
канали и улеи
5*/1
5
1,5
5
1,5**/1,5
пъти височина-
та на стълба
1,5
1
2.
Подземни (закрити в земя-
та) тръбопроводи и заси-
пани със земя или пясък
тръбопроводи в надземни
или подземни покрити ка-
нали и улеи
1
4
1,5
2
0,5
1,5
1
3.
Естакади за тръбопроводи
5
5
1,5
10
1,5**/1,5
пъти височи-
ната на стълба
1,5
1
Забележки:
* В числителя е дадено разстоянието до стени с отвори, а в знаменателя – разстоянието до стени без отвори.
** В числителя е дадено разстоянието до стълбове, които не са част от въздушни електрически линии.
Чл. 434. Минималните разстояния от тръбо-
проводи за транспортиране на природен газ или 
пропан-бутан до съседни сгради и съоръжения 
се определят при спазване на изискванията на 
Наредба № 6 от 2004 г. за технически прави-
ла и нормативи за проектиране, изграждане 
и ползване на обектите и съоръженията за 
пренос, съхранение, разпределение и доставка 
на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.), на 
Наредбата за устройството и безопасната екс-
плоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталации-
те и уредите за природен газ, приета с ПМС 
№ 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; 
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 
от 2006 г. и бр. 46 от 2007 г.), на Наредбата 
за устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на газовите съоръжения 
и инсталации за втечнени въглеводородни 
газове, приета с ПМС № 243 от 2004 г. (обн., 
ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм., бр. 104 от 2004 г. и 
бр. 32, 40 и 85 от 2006 г.), и на Наредба № 8 от 
1999 г. за правила и норми за разполагане на 
технически проводи и съоръжения в населени 
места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).
Чл. 435. (1) Не се допуска преминаването 
на транзитни технологични тръбопроводи под, 
над и през сгради, съоръжения и инсталации.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за 
уравнителни и дихателни тръбопроводи.
Чл. 436. (1) Каналите за тръбопроводи за 
ЛЗТ, ГТ и ГГ, вкл. плочите за покриването им, 
се изграждат от строителни продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2. През 
всеки 80 m се предвижда чакълен или пясъчен 
огнепреградител с дължина най-малко 4 m и с 
наклон към шахтите.
(2) Не се допуска изграждането на канали 
за полагане на технологични тръбопроводи в 
помещения от категории по пожарна опасност 
Ф5А и Ф5Б. В случаите, когато изграждането 
на канали за полагане на технологични тръбо-
проводи в тези помещения се налага по техно-
логични съображения, се предвижда постоянно 
действаща вентилация.
Чл. 437. (1) Шибърите на тръбопроводите 
в подземни канали се проектират в шахти, 
изпълнени от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2. Шибърите 
се отделят от каналите със стени без отвори, 
изпълнени от същите продукти, с огнеустой-
чивост EI 60.
(2) За основните шибъри на приемно-
предавателните тръбопроводи, разположени 
непосредствено до резервоарите, за шибърите 
на тръбопроводните отклонения към резерво-
арите и за шибърите, които са на разстояние до 
50 % от диаметъра на резервоара, се допуска 
изискването по ал. 1 да не бъде спазено.
(3) Непосредствено до подземните резерво-
ари може да се предвиждат шибърни възли, 
вкл. възли за превключване на помпи.