Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 310. (1) При монтаж и демонтаж на ка-
бели от ВКЛ с напрежение до 1000 V в близост
до ВЛ, намираща се под напрежение, хоризон-
талните разстояния до най-близкия проводник
на ВЛ са най-малко:
1. при напрежение на ВЛ до 1 kV—1,5 m;
2. при напрежение на ВЛ над 1 до 20 kV—
2,0 m;
(2) Когато посочените в ал. 1 разстояния не
могат да бъдат спазени, напрежението на ВЛ се
изключва и линията се заземява.
(3) Теглителните въжета и временните об-
тяжки на ВКЛ се разполагат така, че при скъ-
сяване или разлюляване да не се допират до
проводниците на ВЛ.
Раздел III
Работа по ВКЛ, окачена на една стълбовна
линия с ВЛ, до 1000 V или ВКЛ над 1000 V.
Работа по окачени на една стълбовна линия
няколко ВКЛ до 1000 V или положени пара-
лелно по фасади на сгради
Чл. 311. Този раздел се отнася за ВКЛ, кога-
то върху една стълбовна линия са окачени:
1. въздушни кабелни линии и ВЛ с напреже-
ние до 1000 V;
2. въздушни кабелни линии с напрежение до
1000 V и ВКЛ с напрежение над 1000 V;
3. две и повече ВКЛ с напрежение до 1000 V.
Чл. 312. (1) Работа върху стълб по ВКЛ до
1000 V, когато другите ВКЛ, посочени в чл. 311,
са под напрежение, се извършва с наряд.
(2) Оперативният персонал, който ръково-
ди изключването и дава разрешение за започ-
ване на работата, както и изпълнителят на ра-
ботата отговарят за правилното определяне на
изключената за работа ВКЛ.
(3) След определяне на ВКЛ, по която ще се
работи, изпълнителят на работата трябва да
осигури извършването на работата без допира-
не на хора и материали до останалите ВКЛ.
Чл. 313. (1) Разрешава се работа върху стълб
по ВКЛ с напрежение до 1000 V, когато нами-
ращата се под напрежение ВЛ е разположена
над ВКЛ.
(2) Изкачването върху стълб с окачени на
него ВКЛ и ВЛ се извършва откъм страната на
ВКЛ така, че да се избягва допиране до провод-
ниците на ВЛ под напрежение.
(3) Когато при работата съществува опас-
ност от допиране до проводници на ВЛ под нап-
режение, последната да се изключва и заземява
в местата, откъдето е възможно подаване на
напрежение.
Чл. 314. (1) Работата по една или няколко
ВКЛ с напрежение до 1000 V, разположени по
фасади на сгради, да се извършва с наряд.
(2) Преди започване на работа по ВКЛ соб-
ствениците на сградите се уведомяват за извър-
шваните работи.
(3) Когато няколко ВКЛ са разположени
паралелно, преди започване на работа се опре-
деля и маркира изключената за ремонт ВКЛ.
 (4) Работа по ВКЛ с използване на преноси-
ма стълба или повдигателно съоръжение се
изпълнява при спазване на указанията за без-
опасна работа с такъв вид съоръжения.
Чл. 315. Работа по отклонения от ВКЛ с
напрежение до 1000 V до сгради (потребители)
може да се извършва без наряд най-малко от
две лица с трета квалификационна група.
Раздел IV
Заземяване на ВКЛ с преносими заземители
Чл. 316. За защита от случайно попадане под
напрежение на изключена ВКЛ или когато е
възможно изнасяне на опасни потенциали по
линията от РУ, в мястото на работа се поставя
преносим заземител.
Чл. 317. (1) Преносимите заземители за ВКЛ
имат клеми за присъединяване към фазовите
проводници и неутралния проводник с приспо-
собление за перфорация на изолацията и за
осигуряване на контакт с тоководещите жила
на кабела.
(2) Въздушни кабелни линии, положени вър-
ху фасади на сгради, се заземяват с преносим
заземител и забит в земята стоманен кол или
свредел на дълбочина най-малко 0,5 m.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
КАБЕЛНИ ЛИНИИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ
ДО 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 318. Работата по кабелни линии с напре-
жение до 1000 V в близост до кабелни линии с
напрежение над 1000 V и в зони с отговорни
подземни проводи се извършва с наряд най-
малко от две лица, едното от които с четвърта
квалификационна група.
Чл. 319. Работата по чл. 318 се извършва с
изключване на напрежението от всички стра-
ни на кабелната линия, от които може да се
подаде напрежение, без заземяване в местата
на присъединяване към РУ, в следната после-
дователност:
1. извършване на проверка за отсъствие на
напрежение по всички жила на кабела;
2. отсъединяване на неутралния проводник
от неутралната шина на разпределителната
уредба;
3. отсъединяване на фазовите проводници на
кабела от автоматичния прекъсвач; при нали-
чие на лостов прекъсвач и предпазители е дос-
татъчно само неговото изключване и изважда-
не на предпазителите от гнездата без отсъеди-
няване на фазовите проводници;
4. поставяне на табели на комутационния
апарат “Не включвай! Работят хора!”
Чл. 320. Преди срязване на повреден кабел
изпълнителят на работата с пробождане до
тоководeщите жила се уверява, че кабелът не е
под напрежение.