Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 83

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
3. контролирането на вертикалната плани-
ровка и състоянието на пътната настилка в
охранителната зона на топлопроводите;
4. недопускането на строителство, склади-
ране на материали и отпадъци, както и засаж-
дане на многогодишни насаждения по трасето
на топлопроводите;
5. поддържането в изправност на огражде-
нията и конструкциите за недопускане на вън-
шни лица до съоръженията, спирателната и
регулиращата арматура.
Чл. 616. Изкопните работи по трасето на
топлопроводите или извършването на други
дейности в близост до тях, изпълнявани от вън-
шни организации, се извършват по определен
ред, съгласувано и под наблюдението на топ-
лопреносното предприятие.
Чл. 617. Наклонът на тръбопороводите на
топлинните мрежи е не по-малък от 2/1000 незави-
симо от направлението на движение на топлоси-
теля и начина на полагане на топлопроводите.
Чл. 618. Конструкцията на съоръженията и
елементите на топлопреносната мрежа се из-
пълняват по изискванията на действащата тех-
ническа нормативна уредба.
Чл. 619. Всички съединения на тръбите в
топлопреносната мрежа се изпълняват чрез
заваряване. Допуска се използването на флан-
цеви съединения за присъединяване на топло-
проводите към арматура и детайли на съоръ-
жения, снабдени с фланци. Допуска се заварка
на фланцева арматура непосредствено към
топлопроводите.
Чл. 620. За топлопреносната мрежа се оси-
гурява компенсация на топлинните удължения
на топлопроводите.
Чл. 621. (1) В топлопреносната мрежа се
използва стоманена арматура.
(2) На спирателната арматура на топлопро-
водите трайно се маркират посоката на движе-
ние на топлоносителя и посоките на въртене
при отваряне и затваряне на арматурата.
Чл. 622. Не се допуска употреба на азбест,
конопени и памучни набивки за уплътнение в
арматурата и салниковите компенсатори.
Чл. 623. Топлопреносната мрежа се осигуря-
ва със спирателна арматура на:
1. всички топлопроводни изводи от топлоиз-
точника независимо от параметрите на топло-
носителя и диаметъра на топлопроводите;
2. топлопроводите с топлоносител вода с
диаметър 100 mm и по-голям за секциониране
на разстояние не повече от 1000 m;
3. възлите за разклонения на топлопроводи-
те с диаметър 100 mm и по-голям на водните и
парните топлинни мрежи, а така също към от-
делните сгради.
Чл. 624. Забранява се експлоатацията на
топлопреносните мрежи, при които:
1. външната повърхност на топлопроводите,
металните конструкции и фасонните части не
са защитени с антикорозионно покритие;
2. вложени са горими изолационни матери-
али или вещества, отделящи химически вред-
ности;
3. положените на открито или в земята топ-
лопроводи са без защитена външна повърхност
с хидроизолационно покритие.
Чл. 625. За камерите и проходимите канали
на топлопроводите се осигуряват:
1. свободен достъп до люковете по трасето и
в крайните точки на отделните участъци;
2. плътно затваряне на люковете и недопус-
кане попадането на повърхностни води върху
съоръженията;
3. надеждна стълба под всеки люк;
4. вентилиране на камерите и проходимите
канали;
5. безопасно електрическо осветление на
проходимите канали;
6. поддържане в изправност на вентилаци-
онните системи и електрическото осветление в
проходимите канали от техния собственик;
7. поддържане в изправност на дренажите за
отвеждане на подпочвените води и водите от
пропуски по топлопроводите;
8. недопускане обратно проникване на вода
от канализацията към свързаните с нея съоръ-
жения от топлопреносната мрежа;
9. измервателни прибори за измерване тем-
пература и налягане.
Чл. 626. При въздушно положени топлопро-
води се предвижда и изпълнява:
1. предпазването на арматурата с елeктро-
задвижване от атмосферните влияния и изключ-
ване достъпа на външни лица;
2. монтирането на щуцери със спирателна
арматура за изпускане на вода/изпускащи уст-
ройства/в ниските точки на топлопроводите на
водните топлинни мрежи и кондензопроводи;
3. дренирането в ниските точки и пред вер-
тикалните издигания на парните топлопренос-
ни мрежи; в тези места, а така също и в правите
участъци на паропроводите през 400—500 m при
попътен и през 200—300 m при насрещен нак-
лон да се монтира устройство за пусков дренаж
на паропровода;
4. монтирането на щуцери със спирателна
арматура за изпускане на въздуха (обезвъзду-
шители) във високите точки на топлопроводи-
те на топлинната мрежа, в това число във всеки
секциониран участък;
5. извършването на периодична проверка и
поддържането в безопасно състояние на пло-
щадките с постоянни стълби, които обслужват
елементи на топлопроводите на височина, по-
голяма от 2,5 m.
Чл. 627. Запълване на топлопроводи от топ-
лопреносната мрежа, промивка, дезинфекция-
та, включването на циркулация, продувка, под-
гряване и други операции по пускането на
водните и на парните мрежи, а така също и
изпитвания на цели мрежи или на отделни еле-
менти се изпълняват по програма на топлопре-
носното предприятие.