Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
изолиране на херметичната конструкция и за
намаляване концентрацията на радиоактивни
продукти на делене, водород и други вещества,
които биха могли да се отделят в атмосферата
на херметичния обем по време на и след проек-
тни и тежки аварии.
Чл. 77. (1) Херметичната конструкция и ней-
ните компоненти, включително херметични
врати за достъп, херметични проходки и изоли-
ращи органи, трябва да бъдат проектирани с
достатъчен запас при отчитане на потенциал-
ното вътрешно свръхналягане, разреждане и
температура, на динамичните ефекти от летя-
щи предмети и реактивни сили, както и на дру-
ги потенциални източници на енергия, които се
очаква да възникнат в резултат на проектни
аварии. При изчисляване на якостта на херме-
тичната конструкция и на нейните компоненти
трябва да се отчитат въздействия от природни
явления, техногенни събития, а също и комби-
нация от въздействията, предизвикани от раз-
късване на тръбопровод от контура на топло-
носителя на реактора с максимален диаметър и
на максимално разчетно земетресение.
(2) В проекта трябва да бъдат предвидени
средства за наблюдение на състоянието на хер-
метичната конструкция при всички експлоата-
ционни състояния и проектни аварии. В проек-
та трябва да бъде отчетена възможността за
запазване на целостта на херметичната конст-
рукция в случай на тежки аварии с отчитане на
ефектите от потенциални експлозии на възпла-
меними газове.
Чл. 78. (1) Херметичната конструкция и ней-
ните компоненти трябва да се проектират и
изграждат по начин, позволяващ изпитването
им на якост преди въвеждане в експлоатация и
периодично изпитване на плътност през срока
на експлоатация на ЯЦ. В проекта трябва да
бъдат определени изискванията към изпитва-
нията, методиките и средствата за тяхното про-
веждане. Компонентите, разположени в поме-
щенията на херметичната конструкция, трябва
да запазват работоспособността си след про-
веждане на изпитванията.
(2) В проекта трябва да бъдат предвидени
възможности за контрол на изтичанията през
неплътностите на херметичната конструкция в
случаи на тежки аварии.
Чл. 79. (1) Броят на херметичните проход-
ки през херметичната конструкция трябва да
се поддържа възможно най-малък. Херметич-
ните проходки трябва да изпълняват проек-
тните изисквания по отношение на херметич-
ната конструкция, като се вземат предвид въз-
можните механични, топлинни и химични
въздействия.
(2) При проектиране на еластичните компо-
ненти на херметичните проходки трябва да се
осигури възможност за индивидуален контрол
на изтичанията, независимо от интегралното
изпитване на херметичната конструкция.
Чл. 80. (1) За предотвратяване на разпрост-
ранението на радиоактивни вещества извън
границите на херметичния обем в случай на
проектна авария на всички комуникации, пре-
сичащи херметичната конструкция и представ-
ляващи част от границите на контура на топло-
носителя на реактора или непосредствено свър-
зани с пространството на херметичния обем,
трябва да бъде предвидено надеждно изолира-
не посредством поне два изолиращи органа с
независимо автоматично управление, разполо-
жени последователно, максимално близко от-
вън и отвътре на херметичната конструкция.
(2) Всеки тръбопровод, пресичащ херметич-
ната конструкция, който не е съединен непос-
редствено с контура на топлоносителя на реак-
тора или с пространството на херметичния обем,
трябва да бъде изолиран надеждно с поне един
изолиращ орган, разположен максимално близ-
ко отвън на херметичната конструкция.
(3) В проекта трябва да бъдат отчетени въз-
можностите за поддържане на функциите на
изолиращите органи в случаи на тежка авария.
Чл. 81. (1) За достъп на персонала в помеще-
нията на херметичната конструкция трябва да
бъдат предвидени шлюзове с блокировки на вра-
тите, които да осигуряват поне една врата в зат-
ворено положение във всички експлоатацион-
ни състояния и при проектни аварии. Същите
изисквания трябва да се прилагат и при транс-
портиране на компоненти през херметичната
конструкция.
(2) В проекта трябва да бъдат отчетени
възможностите за поддържане на функциите
на херметичните шлюзове в случаи на тежка
авария.
Чл. 82. При проектиране на херметичния
обем трябва да бъдат предвидени мерки и тех-
нически средства за осигуряване на достатъчно
малка разлика в налягането в отделните поме-
щения, която да не застрашава целостта на хер-
метичната конструкция или на други системи,
изпълняващи локализиращи функции, с отчи-
тане на налягането и възможните ефекти в ре-
зултат на проектни и тежки аварии.
Чл. 83. (1) За намаляване на налягането и
температурата в херметичния обем при изти-
чане на високо енергийни флуиди при проектни
аварии трябва да бъдат предвидени системи за
отвеждане на топлината с необходимата надеж-
дност, резервираност и независимост на кана-
лите, осигуряващи изискваната ефективност на
системата при независим от изходното състоя-
ние единичен отказ.
(2) При проектиране на системите трябва да
бъдат отчетени възможностите за отвеждане
от херметичния обем на топлината, генерирана
в резултат на тежки аварии.
Чл. 84. (1) В проекта на ЯЦ трябва да бъдат
предвидени системи за контрол и очистване на
въздуха и при необходимост за контрол на кон-
центрацията и отвеждане на радиоактивни про-