Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 43

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
3. Точка 3 се изменя така:
„3. от двете страни на стълбищното рамо 
се предвижда предпазен парапет на височина 
най-малко 1,2 m, с ръкохватки с широчина 
не повече от 0,10 m (фиг. 16).“
4. Думите под фиг. 9 „Фиг. 9“ се заменят 
с „Фиг. 16“.
§ 51. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Коридорите, които са елементи 
на евакуационните пътища, се проектират със 
стени с огнеустойчивост, определена съгласно 
табл. 3.
(2) Разрешава се остъкляване в участъци на 
коридори, включително на вратите към поме-
щенията, между две евакуационни стълбища, 
когато последните са отделени от етажното 
ниво с пожарозащитни стени.
(3) Коридорите с еднопосочна евакуация 
и с дължина над 10 m (от вратите на най-от-
далечените помещения до мястото с възмож-
ност за алтернативна евакуация) се отделят 
от прилежащите им помещения до десетия 
метър (мерено от мястото с възможност за 
алтернативна евакуация или вход в стълбище) 
със самозатварящи се врати с огнеустойчивост 
не по-малка от:
1. ЕІ 30 – за сгради от I, II и III степен на 
огнеустойчивост;
2. ЕІ 15 – за сгради от IV степен на огне-
устойчивост.“
§ 52. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешават се врати и проходи със 
светла височина най-малко 1,9 m – за подземни 
етажи, и най-малко 1,5 m – за тавански етажи 
и подпокривни пространства.“
2. В ал. 4, изречение първо думите „е 
осигурена“ се заменят със „се изисква“, а в 
изречение второ думите „се сигнализират“ се 
заменят със „се обозначават“.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 53. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) За строежи от всички класове на функ-
ционална пожарна опасност (с изключение 
на Ф1.3 и Ф1.4) в помещенията със системи 
и апарати, осигуряващи безопасността на 
строежа и на хората в него, и в кабините на 
асансьорите се проектира аварийно работно 
осветление.
(2) За осигуряване на осветеност на участъ-
ците от пътя по време на евакуация в сгради 
от всички класове на функционална пожар-
на опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), 
при които броят на хората в най-населения 
етаж е повече от 50, както и във вътрешни 
евакуационни стълбища на сгради от всички 
класове на функционална пожарна опасност 
(с изключение на Ф1.4), независимо от броя 
на пребиваващите, се проектира аварийно 
евакуационно осветление. Означенията за 
евакуационен изход по протежение на целия 
евакуационен път се осветяват.
(3) В строежи от всички класове на функ-
ционална пожарна опасност (с изключение на 
Ф1.3 и Ф1.4) евакуационните пътища и изходи, 
както и местата без директна видимост към 
евакуационните изходи се обозначават при 
спазване изискванията на Наредба № РД-
07/8 от 2008 г. за минималните изисквания 
за знаци и сигнали за безопасност и/или 
здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). За 
строежите по ал. 2 размерите на знаците 
се определят в зависимост от зрителното 
разстояние съгласно изискванията на БДС 
EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и 
евакуационно осветление“.
(4) Осветителните тела на аварийното 
евакуационно осветление се разполагат на 
следните места:
1. над всеки евакуационен изход за повече 
от 50 човека;
2. за евакуационни стълбища във и извън 
обема на сградата така, че да се осигурява 
осветяването им;
3. в близост до площадките между етажите 
и междинните нива;
4. при всяка промяна в посоката на ева-
куационния път;
5. при промяна на котата на евакуационния 
път в проходи и коридори (стъпала);
6. във всяка пресечна точка на коридорите;
7. извън и в близост до крайния евакуаци-
онен изход;
8. в санитарно-хигиенни помещения с обща 
площ, по-голяма от 25 m2;
9. в близост до местата за разполагане на 
уредите за пожарогасене и на бутоните за 
пожароизвестяване.“
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Захранването на аварийното работно и 
на аварийното евакуационно осветление и на 
светещите знаци се осигурява от два незави-
сими източника с автоматично превключване.
(7) Минималната продължителност на ра-
бота на аварийното работно и на аварийното 
евакуационно осветление е един час. Аварий-
ното евакуационно осветление се проектира 
така, че за 5 s да бъде осигурена половината 
от изискваната осветеност, а за не повече от 
60 s – пълната осветеност.“
§ 54. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) За известяване на възникнал 
пожар или авария в строежите се предвиждат 
следните технически средства и сигнали:
1. с гласово уведомяване, в т.ч. с въз-
можност за ретранслация на записи с готов 
текст – за строежи от всички класове на 
функционална пожарна опасност, предназна-