Държавен вестник, бр. 54, 2004 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
ни към мрежа ниско напрежение, чиято предоставена
мощност е равна или по-голяма от определена стой-
ност по преценка на разпределителното предприятие.
(2) Разпределителното предприятие може да изис-
ка по-пълни данни за броя и номиналната мощност на:
1. електрически двигатели;
2. нагревателни устройства;
3. климатични и вентилаторни уредби;
4. хладилни уредби и др.
(3) В случай на приемници на електрическа енер-
гия, които могат да причинят влошаване на показате-
лите за качество на електрическа енергия: бързопро-
менящи се товари, устройства за електрозаваряване,
електрически пещи, инвертори и др., разпределител-
ното предприятие изисква техническите характерис-
тики на устройствата и прилагане на мерки за отстра-
няване на смущаващите влияния.
Чл. 29. Минималната схема за присъединяване се
определя от разпределителното предприятие съобраз-
но конфигурацията на електроразпределителната мре-
жа, териториалното разположение на присъединява-
ния обект, преносната способност на мрежата и други
фактори.
Чл. 30. При поискване от потребителя разпредели-
телното предприятие предоставя информация за пока-
затели за непрекъснатост на снабдяването с електри-
ческа енергия, за краткотрайни спадания на напреже-
нието и др. по данни за изминал период на експлоата-
ция на мрежата.
Чл. 31. (1) Комутационната апаратура в мястото на
присъединяване, релейната защита и предпазителите
трябва да осигуряват селективно изключване при къси
съединения в електрическите уредби на потребители-
те без развитие на аварийното състояние в електрораз-
пределителната мрежа.
(2) Настройките на релейните защити и защитните
характеристики на предпазители средно напрежение в
електрическите уредби на потребителите се съгласу-
ват с оператора на електроразпределителната мрежа.
(3) Операторът на електроразпределителната мре-
жа предоставя данни на потребители, присъединени
към въздушна мрежа за безтоковата пауза на АПВ в
подстанциите 110 kV/СрН.
Раздел III
Технически изисквания за присъединяване
на производители
Чл. 32. (1) При разглеждане на искането за проуч-
ване на условията за присъединяване на производи-
тел към електроразпределителната мрежа разпреде-
лителното предприятие може да изиска допълнител-
но данни за:
1. тип на генератора—синхронен, асинхронен;
2. тип на първичния двигател;
3. тип на системата на възбуждане;
4. начин на синхронизация;
5. минимална и максимална честота, при които
генераторът се изключва от мрежата;
6. потребяваната реактивна мощност при асин-
хронни генератори или наличие на компенсиращи
устройства;
7. при първичен двигател вятърна турбина—схема
на свързване към мрежата (с инвертор или без инвер-
тор);
8. фактор на мощността на генераторите (препо-
ръчвани стойности 0,85—0,9).
(2) В случай че генериращите мощности се вземат
предвид при анализа на електрическите режими и то-
ковете на късо съединение на електроразпределител-
ната мрежа, разпределителното предприятие може да
изиска допълнително данни за електрическите пара-
метри на генератора.
Чл. 33. (1) Релейната защита и автоматиката се
определят в съответствие с Наредбата за устройството
на електрическите уредби и електропроводните линии.
(2) Типът и настройките на релейните защити се
съгласуват с оператора на електроразпределителната
мрежа.
Чл. 34. Производителите информират разпредели-
телното предприятие за възможността за “черен старт”
(пускане без външно захранване на собствените нуж-
ди) на генераторите.
Чл. 35. Разпределителното предприятие и операто-
рът на електроразпределителната мрежа определят
целесъобразността и възможността за работа в “ост-
ровен режим” на отделни централи в зависимост от
конкретните условия на мрежата. Конкретното техни-
ческото решение се договаря с производителя.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ЕЛЕКТРО-
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Раздел I
Общи положения
Чл. 36. Планирането на работата на електрораз-
пределителната мрежа трябва да осигурява ефективно
управление на разпределението на електрическа енер-
гия в реално време и за бъдещи периоди с различна
продължителност.
Чл. 37. Планирането на работата на електрораз-
пределителната мрежа включва основно:
1. прогнозиране на общото потребление на разпре-
делителното предприятие, на максималните и мини-
малните товари и потреблението на подстанциите 110
kV/СрН;
2. планиране на режимите на работа на електрораз-
пределителната мрежа по сезони;
3. планиране и организация на регулиране на на-
прежението и реактивните мощности;
4. планиране на изключванията на съоръжения за
техническо обслужване и планови ремонти;
5. планиране на превантивни мерки (временни пре-
късвания и ограничаване на снабдяването с електри-
ческа енергия);
6. планиране на защитни и противоаварийни мерки
и мерки за възстановяване след нарушения на нормал-
ната работа на електроенергийната система.
Чл. 38. Планирането на работата на електрораз-
пределителната мрежа се извършва при взаимодейст-
вие и съгласуване с оператора на електроенергийната
система (съответно териториалното диспечерско уп-
равление—ТДУ) и в съответствие с Правилата за уп-
равление на електроенергийната система по чл. 83, ал. 1,
т. 4 ЗЕ и с други наредби и инструкции, свързани с
оперативното управление на електроенергийната сис-
тема и електроразпределителната мрежа.
Чл. 39. (1) Планирането на работата на електро-
разпределителната мрежа се извършва за следните
периоди:
1. планиране в рамките на текущото денонощие и
следоперативен контрол;
2. денонощно планиране—за следващото деноно-
щие;
3. седмично планиране—за следващата календарна
седмица;
4. месечно планиране—за следващия календарен
месец;
5. годишно планиране—за следващата календарна
година.
(2) Планирането за период от една седмица се оп-
ределя като оперативно планиране в съответствие с
Правилата за управление на електроенергийната сис-
тема.