Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
2. на всички кабелни муфи по трасето на
кабелната линия—номер на муфата, дата на
монтажа и фамилията на монтьора;
3. на открито положените кабелни линии—
през всеки 50 m, на завоите на трасето и в мес-
тата на преминаване през прегради и покрития
(от двете страни)—марки с диспечерския но-
мер/наименованието.
Чл. 684. (1) За всяка маслонапълнена кабел-
на линия или нейните секции за напрежение 110
kV и по-високо в зависимост от профила на ли-
нията се установяват пределно допустими гра-
ници на изменение на налягането на маслото.
(2) При изменение на налягането на маслото
извън допустимите граници кабелната линия се
изключва. Включване отново на линията се раз-
решава само след откриване и отстраняване на
причината, предизвикала изменението.
(3) На енергийните обекти без постоянен
дежурен персонал изключването на кабелните
линии е автоматично.
Чл. 685. Проби от маслото на маслонапъл-
нените кабелни линии с напрежение 110 kV и
повече се вземат преди въвеждането им в ек-
сплоатация, една година след въвеждането,
на четвъртата година и след това през всеки 6
години.
Чл. 686. (1) Металните брони, екрани и ман-
тия на силовата кабелна линия се заземяват в
началото и в края на линията.
(2) Допуска се заземяване само в единия край
на линията, ако тя е с ограничена дължина, и
след извършена технико-икономическа обос-
новка за загубите в линията. Незаземеният край
на кабелната линия се третира като проводник
под напрежение и се спазват правилата по тех-
ническа безопасност при манипулации и рабо-
та по нея.
Чл. 687. Металните брони на открито поло-
жени кабели и металните конструкции (скари)
се покриват с негорими антикорозионни лако-
ве и бои, които периодично се контролират и
при необходимост се подновяват.
Чл. 688. Съхраняването на материали и съ-
оръжения, обзавеждане на работилници, ин-
струментални и др. в кабелните помещения е
забранено.
Чл. 689. (1) Трасетата на кабелните линии се
обхождат и оглеждат най-малко веднъж в след-
ните срокове (в месеци):
Вид на трасето
Кабели за напрежение
до 35 kV
110—400 kV
Кабели, положени
в земя
3
1
Кабели под усъвър-
шенствано покритие,
положени в градове
12
—
Кабели, положени в
колектори, тунели,
шахти, жп мостове
6
3
Подхранващи пунктове
при наличие на сигна-
лизация за налягане
на маслото
—
1
Кабелни камери
24
3
(2) При поройни дъждове, наводнения,
свлачища, земетресения и при изключване на
кабелна линия от релейна защита се извърш-
ват извънредни обходи и оглеждане на кабел-
ните трасета.
(3) Откритите дефекти и нередности по ка-
белните линии се записват в дневника за дефек-
ти и се отстраняват в най-кратък срок.
Чл. 690. Тунелите, шахтите, кабелните ета-
жи и каналите в електрическите централи и под-
станциите с постоянен оперативен персонал се
обхождат и оглеждат най-малко веднъж в месе-
ца, а на обектите без постоянен персонал—по
утвърден график според местните инструкции.
Чл. 691. Изправността и действието на систе-
мите за противопожарна сигнализация и пожа-
рогасене, монтирани в кабелните помещения и
съоръжения, се проверяват съгласно противо-
пожарните разпоредби и местната инструкция.
Чл. 692. Външните организации, които из-
вършват изкопни работи по трасетата на ка-
белните линии или в близост до тях, трябва да
имат разрешение и предварително съгласуване
от организацията, която експлоатира линиите.
Чл. 693. (1) Забранява се механизираното
извършване на изкопни работи на разстояние,
по-малко от 1 m от кабелите, както и използва-
нето на пробивни инструменти, лостове и кир-
ки за разрохкване на почвата над кабелите на
разстояние, по-малко от 0,3 m от кабелитe.
(2) Преди започване на изкопните работи се
извършва контролно разкриване на трасето под
надзора на персонал от енергийния обект.
Чл. 694. (1) В районите с електрифициран
релсов транспорт в близост до трасето на ка-
белните линии периодично се извършват измер-
вания на блуждаещите токове и се коригират
потенциалните диаграми.
(2) Потенциалите на силовите кабели се
измерват и на местата на сближаването им със
съобщителни кабелни линии и тръбопроводи,
снабдени с катодна защита.
(3) При откриване по металните обвивки на
кабелите на следи от електрокорозия, почвена
или химическа корозия се вземат мерки за пре-
дотвратяването є.
Чл. 695. (1) Кабелните линии при приемане-
то им в експлоатация и след това периодично се
изпитват с повишено постоянно напрежение в
съответствие с инструкцията за изпитване на
електрическите съоръжения и предписанията
на завода—производител на кабелите.
(2) Извънредни изпитвания по ал. 1 се из-
вършват след ремонтни работи или при съмне-
ние за нараняване на кабелите при изкопни
работи по трасето.
Чл. 696. (1) За експлоатацията на силовите
маслонапълнени кабели за 110 kV и повече се
съхранява резерв от кабелно масло в съответ-
ствие със състоянието им и с местните условия
на работа.
(2) Приборите и съоръженията за маслени
проби, съдовете за пренасяне на течен азот и
приспособленията за замразяване на кабелите се
поддържат в наличност и в изправно състояние.