Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
(2) Потребителите на енергия за задвижва-
не на кораба, рулевата машина, индикатора за
положението на руля, системите за навигация и
безопасност и потребителите на енергия с но-
минален ампераж над 16 А се захранват от от-
делни вериги.
(3) Веригите на потребителите на енергия,
необходими за задвижване и маневриране на
кораба, се захранват направо от главното елек-
трическо табло.
(4) Оборудването за прекъсване на вериги се
избира на база номинален ампераж, топлинна
или динамична издръжливост и капацитет на
прекъсване, като се осигурява прекъсвачите
едновременно да изключват всички проводни-
ци под напрежение и мястото на прекъсвачите
да е разпознаваемо.
(5) Предпазителите, които се използват, са
закрити, от стопяем тип, изработени от кера-
мика или равностоен материал, и замяната им
е възможна без никаква опасност при физичес-
ки контакт за оператора.
Чл. 166. (1) Генераторните, акумулаторните
и разпределените вериги се оборудват с уреди
за измерване и контрол, когато това се изисква
за безопасна експлоатация на инсталацията.
(2) Мрежите с напрежение над 50 V, които
не са заземени, се оборудват с детектор за зазе-
мяване, способен да подава както визуален, така
и звуков алармен сигнал, като в помощните
инсталации (например веригите за управление)
се допуска такова устройство да не се монтира.
Чл. 167. (1) Електрическите табла се поста-
вят на достъпни и добре проветриви места и се
обезопасяват срещу вода и механична повреда.
(2) Тръбопроводите и въздуховодите се из-
граждат така, че при течове електрическите
табла да не могат да бъдат повредени, а ако
монтирането им в близост до електрическите
табла не може да се избегне—наблизо се изис-
ква да няма подвижни сглобки.
(3) Шкафовете и нишите в стените, където
са монтирани незащитени прекъсвачи, се изра-
ботват от труднозапалим материал или им се
осигурява защита с метална или друга трудно-
запалима обшивка.
(4) Когато напрежението е над 50 V, на мяс-
тото на оператора пред главното електрическо
табло се поставят изолационни решетки или
килимчета.
Чл. 168. За горивните форсунки, помпите за
гориво, горивните сепаратори и вентилаторите
на машинното отделение се инсталират аварий-
ни прекъсвачи на централно място извън поме-
щенията, в които се намира оборудването.
Раздел XIII
Арматура за инсталации
Чл. 169. Кабелните кутии се оразмеряват в
зависимост от свързваните кабели и съответс-
тват на използваните видове кабел.
Чл. 170. Щепселните кутии за разпредели-
телните вериги с различни напрежения или
честоти се конструират така, че да не е възмож-
но да бъдат объркани при работа с тях.
Чл. 171. (1) В кабелните кутии се използ-
ват изключватели, които изключват едновре-
менно всички незаземени проводници във ве-
ригата.
(2) За незаземени вериги се допускат едно-
полюсни прекъсвачи при веригите за осветле-
ние на жилищни помещения, с изключение на
пералните, хигиенните, миялните и други по-
мещения с мокри съоръжения.
Чл. 172. Когато силата на тока превишава
16 А, изисква се да има възможност да се бло-
кират щепселните кутии с изключвател по та-
къв начин, че щепселите да могат да бъдат по-
ставяни и изваждани само при изключено за-
хранване.
Раздел XIV
Кабели
Чл. 173. (1) Кабелите са негорящи, водо- и
маслоустойчиви.
(2) Допуска се в жилищни помещения да се
използват друг вид кабели, при условие че са
ефективно защитени и имат огнезадържащи и
самозагасящи характеристики.
(3) Стандартите за огнезадържане на елект-
рическите кабели са:
1. международни стандарти, публикации на
Международната електротехническа комисия
IEC 60332-1:1993, 60332-3:2000; или
2. равностойни нормативни разпоредби,
признати от една от държавите—членки на Ев-
ропейския съюз.
Чл. 174. Напречното сечение на кабелите,
използвани за силови и осветителни вериги, се
изисква да бъде май-малко 1,5 mm2.
Чл. 175. (1) Металната арматура, оплетката
или обшивката на кабелите при нормални ра-
ботни условия не се допуска да се използва като
проводник или за заземяване.
(2) Металната оплетка или обшивка на ка-
белите в силови и осветителни инсталации се
заземява поне в единия край.
Чл. 176. (1) Напречното сечение на провод-
ниците отчита тяхната максимално допустима
крайна температура (допустимо токово нато-
варване) и допустимия спад в напрежението.
(2) Спадът в напрежението между главното
електрическо табло и най-неблагоприятната
точка в инсталацията се изисква да не е по-го-
лям от 5 % при осветителните и 7 % в силовите
или отоплителните вериги, сравнено с номи-
налното напрежение.
Чл. 177. (1) Кабелите се изисква да бъдат
защитени срещу механични повреди.
(2) Средствата за закрепване на кабелите се
изисква да осигуряват евентуалното напреже-
ние на опън да остава в допустимите граници.