Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 57

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
Чл. 164. (1) При извършване на предвари-
телното изпитване на водопроводите се поддър-
жа максимално допустимо работно налягане,
без да се превишава налягането за изпитване.
(2) Продължителността на предварително-
то изпитване се определя в зависимост от мате-
риала, от който е изпълнен водопроводът.
Чл. 165. (1) Водопроводът се изпитва на спад
на налягане за определяне на останалото в него
количество въздух с оглед предотвратяване на
неверни резултати при извършване на основно-
то изпитване.
(2) В проекта се посочва необходимостта от
извършване на изпитването по ал. 1.
(3) Когато в техническата спецификация на
водопроводите няма указания за изпитването,
те се изпитват на спад на налягане съгласно
приложение № 7.
Чл. 166. (1) Основното изпитване на водо-
проводите се извършва на налягане за изпитва-
не по един от следните методи:
1. метод на загуби на вода;
2. метод на загуби на налягане.
(2) За определяне метода на основното из-
питване се отчитат указанията, дадени в техни-
ческата спецификация на пректираните тръби.
(3) Когато в техническата спецификация на
проектираните тръби няма указания за изпит-
ването, основното изпитване по методите съг-
ласно ал. 1 се извършва в съответствие с прило-
жение № 7.
Чл. 167. (1) Нови, преустроени или реконст-
руирани водопроводни участъци се въвеждат в
експлоатация само след надеждната им дезин-
фекция и промиване.
(2) За дезинфекцията на водопроводите и
водопроводните съоръжения, вида на използ-
вания дезинфектант, концентрацията и контак-
тното време, за необходимостта от неутрализа-
ция на отпадъчния дезинфекционен разтвор и
за начина на извършването є се разработва
инструкция, която се включва в проекта.
(3) При извършване на дезинфекцията во-
допроводите се разделят на участъци, когато
това е необходимо.
(4) Химични вещества за дезинфекция на
водоснабдителните системи се използват при
спазване изискванията на Министерството на
здравеопазването (МЗ) за употреба на реагенти
за контакт с питейна вода и в съответствие с
действащите български стандарти.
(5) При избора на дезинфектант се отчитат
неговото вредно въздействие върху персонала
и околната среда, контактното време, рН на
водата и себестойността.
(6) Минималното време за контакт се опре-
деля в зависимост от диаметъра и дължината
на дезинфекцирания участък от тръбопровода,
материала, от който са изпълнени тръбите, и
условията на полагане.
(7) Препоръчителните дезинфектанти и не-
утрализиращи реагенти са посочени в табл. 7.
Таблица 7
Дезинфектант
Допустима мак-
Неутрализиращи
симална концен-
 реагенти
трация, mg/l
Газ хлор Cl2
50 (като Cl)
Серен диоксид (SO2)
Натриев тиосулфат
(Na2S2O3)
Натриев хипо-
50 (като Cl)
Серен диоксид
хлорид NaClO
(SO2)
Натриев тиосулфат
(Na2S2O3)
Калциев хипо-
50 (като Cl)
Серен диоксид
хлорид
(SO2)
Ca(ClO)2
Натриев тиосулфат
(Na2S2O3)
Калиев перман- 50 (като KМnO4) Серен диоксид
ганат KМnO4
(SO2)
Натриев тиосулфат
(Na2S2O3)
Железен сулфат
(FeSO4)
Водороден
150 (като H2O2)
Натриев тиосулфат
прекис H2O2
(Na2S2O3)
Натриев сулфит
(Na2SO3)
Калциев сулфит
(CaSO3)
Хлорен диок-
50 (като Cl)
Натриев тиосулфат
сид ClO2
(Na2S2O3)
Чл. 168. Мястото и начинът на изпускане на
отработените води от дезинфекцията и проми-
ването на водопроводите се определят в съот-
ветствие с изискванията на нормативните ак-
тове за опазване на околната среда.
Г л а в а  ш е с т а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ-
РАНЕ НА РЕГУЛИРАЩИ ВОДОНАПОРНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 169. (1) Подземните и надземните резер-
воари (водни кули) се проектират за изравнява-
не на разликата между водния приток и про-
менливия разход на вода, за поддържане на не-
обходимото налягане във водоснабдителната
система, както и за съхраняване на резерв от
вода за пожарни нужди и на определен резерв
от вода за аварийни нужди.
(2) Резервоарите по ал. 1 се проектират при спаз-
ване изискванията на тази наредба и на БДС EN
1508 “Водоснабдяване. Изисквания към систе-
мите и съставните части на резервоарите за вода”.
Чл. 170. (1) Типът и местоположението на ре-
зервоара се определят в зависимост от неговото
предназначение, експлоатационния режим на во-
доснабдителната система, категорията на обез-
печеност на водоподаването, качеството на вода-
та и предвижданията на действащите устройстве-
ни планове, като се отчитат топографските усло-
вия, хидравличните характеристики на водопро-
водната система и технологичните изисквания.