Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 45

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
не, отчетен картон за профилактичните изпит-
вания, ремонти и огледи, график за включване
и изключване.
Чл. 428. (1) Проектните и техническите до-
кументации на газоразрядните осветителни
уредби се съхраняват от собственика или от
специализираното предприятие/организация,
което извършва техническата експлоатация на
тези уредби.
(2) Техническите документи на газоразряд-
ните уредби, актът за приемане, договорът за
техническо обслужване, отчетният картон за
профилактични изпитвания и ремонти, графи-
кът за включване и изключване на уредбите се
съхраняват от собственика на уредбата.
Чл. 429. (1) Работодателят или енергетикът
на предприятието/организацията, притежаващо
рекламна газоразрядна уредба, определя лице
от персонала, което отговаря за своевременно-
то включване и изключване на уредбата и за
ежедневния є външен оглед.
(2) Предприятията/организациите, които ня-
мат собствен квалифициран персонал за техни-
ческо обслужване на газоразрядни уредби, могат
да предадат функциите по обслужването на уред-
бите на специализирана организация по договор.
Чл. 430. Лицето, което отговаря за газораз-
рядната уредба, незабавно информира техни-
ческия персонал, експлоатиращ уредбата, или
организацията, провеждаща експлоатацията, за
всички неизправности в работата на уредбата и
за забелязаните повреди—мигане или изгасва-
не на тръби, частични разряди на елементите,
радиосмущения и др.
Чл. 431. При плановите профилактични ре-
монти на рекламните газоразрядни уредби се
извършват:
1. затягане на закрепването, заменяне на не-
годните тръбодържатели, свръзки и накрайни-
ци, почистване на тръбите и външен оглед на
защитните свързвания—зануляването или за-
земяването;
2. преглед на устройствата за автоматика и
програмно управление;
3. измерване на изолационното съпротивле-
ние на електрическата инсталация и отстраня-
ване на откритите дефекти;
4. измерване на заземителните съпротивле-
ния и отстраняване на откритите дефекти.
Чл. 432. При установяване на видими повре-
ди газоразрядните реклами се изключват.
Чл. 433. Работещите по монтажа и ремонта
на газоразрядни уредби, разположени по пок-
риви, стени и на височини, се подлагат на пред-
варително и периодично (един път годишно)
освидетелстване от медицинска комисия за ра-
бота на височина.
Чл. 434. (1) Ремонтните работи по газораз-
рядните уредби се извършват само през деня.
(2) В комплекта уреди и приспособления,
използвани от монтажните и ремонтните бри-
гади, задължително има:
1. индикатор за високо напрежение;
2. високочестотен индикатор с батерийно
захранване за проверка на изправността на
тръбите;
3. комплект проводници с изолация за висо-
ко напрежение и със запоени пружинни клеми;
4. монтажни инструменти с изолирани
дръжки;
5. предпазен пояс и въже.
Чл. 435. Специализираните предприятия/
организации за монтаж и експлоатация на га-
зоразрядни рекламни уредби работят по мест-
ни инструкции за ремонт, експлоатация и кон-
трол на газоразрядните уредби.
Ч А С Т  Т Р Е Т А
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТОП-
ЛОСИЛОВИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ УРЕД-
БИ И МРЕЖИ
Г л а в а  д в а д е с е т а
ГОРИВО-ТРАНСПОРТНО СТОПАНСТВО.
ТВЪРДИ, ТЕЧНИ И ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
Раздел I
Общи положения
Чл. 436. (1) При техническата експлоата-
ция на гориво-транспортното стопанство се
осигуряват:
1. непрекъсната работа на железопътния,
автомобилния и водния транспорт, наличен в
района на потребителя, и механизирано раз-
товарване на превозните средства в предви-
дените срокове;
2. приемане на горивото от доставчика и
провеждане на контрол върху него;
3. вземане на проби от постъпващото гориво
съгласно действащите стандарти и правила;
4. подготовка и подаване на гориво към кот-
лите;
5. съхраняване на запас от гориво при мини-
мални загуби;
6. предотвратяване на замърсяването на
околната среда с прах и нефтопродукти;
7. спазване на нормативните изисквания за
пожарна и аварийна безопасност.
(2) Споровете между страните относно ка-
чеството и количеството на доставяното гори-
во се уреждат съгласно сключения между стра-
ните договор.
Раздел II
Складиране и подготовка на твърдо гориво
Чл. 437. (1) Разтоварването на горивото,
складирането и уплътняването на фигурите се
извършват механизирано.
(2) Механизмите и оборудването на складо-
вете за гориво, включително и резервните, се
поддържат в състояние, обезпечаващо номинал-
ната им производителност.
Чл. 438. За предотвратяване на самозапал-
ването на въглищата не се разрешава: