Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 53

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
(2) Електрохимичната защита се осъщест-
вява чрез системата “катод-анод”, свързана с
източник на постоянен ток (катодна станция),
или чрез протекторна защита за сравнително
къси участъци—по преценка на проектанта.
Чл. 61. (1) Металните тръби се защитават
срещу въздействието на блуждаещи токовe (нап-
ример от електрифицирани железопътни и трам-
вайни линии) чрез подходящи мерки.
(2) Електрохимичната защита се проектира
така, че да осигурява защита и срещу въздейст-
вията от намиращите се в близост кабелни ли-
нии за високо напрежение.
(3) Системата за електрохимична защита и
тръбите се проектират така, че да не оказват
вредно въздействие върху съседните подземни
метални съоръжения.
Раздел IV
Надземни газопроводи
Чл. 62. (1) Надземните елементи на раз-
пределителните мрежи се проектират, както
следва:
1. върху негорими отделно стоящи колони,
опори или естакади;
2. по масивни стени на сгради съвместно с
други технически проводи при осигурена въз-
можност за монтаж и техническо обслужване.
(2) Не се допуска проектиране на надземни
газопроводи от тръби от полиетилен и пласти-
фициран поливинилхлорид.
(3) В определени случаи се допуска по из-
ключение проектиране на надземни газопро-
води от полиетилен, пластифициран поливинил-
хлорид или от друг материал, предназначен за
транспортиране на природен газ за определено
налягане, като в тези случаи на газопроводите
се предвиждат защитни стоманени кожуси.
(4) Надземно положените разпределителни
газопроводи се заземяват след електроизоли-
ращия фланец съобразно изискванията на съ-
ответните български стандарти.
(5) Не се допуска проектиране на транзитно
преминаващи газопроводи по:
1. стени на детски и учебни заведения, здрав-
ни заведения и заведения за социални грижи,
спортни сгради, кина, театри и др., в които се
предвижда масово събиране на хора;
2. стени на общественообслужващи, админист-
ративни и жилищни сгради, когато налягането
на природния газ е по-високо от 0,01 МРа, без
писменото съгласие на техните собственици;
3. горими конструкции, панели с полимерни
пълнители и др.
Чл. 63. Не се допуска проектиране на раз-
глобяеми връзки на газопроводи, преминаващи
под прозорци и балкони на общественообслуж-
ващи, административни и жилищни сгради.
Чл. 64. (1) Надземни газопроводи се допус-
кат на опори с височина не по-малка от 0,35 m
от терена до долния ръб на газопровода в тери-
тории, които не са предназначени за премина-
ване на транспорт и за движение на хора.
(2) Минималната светла височина на над-
земните тръбопроводи, предвидени за монтаж
на високи колони, е, както следва:
1. над неелектрифицирани железопътни ли-
нии—5,6 m;
2. над електрифицирани железопътни линии
и трамвайни линии—7,3 m;
3. над автомобилни пътища—5,5 m;
4. над тролейбусни линии—7,3 m;
5. над пешеходни алеи—2,2 m.
Чл. 65. (1) В местата на излизане от терена
газопроводите се проектират в кожух. Долният
край на кожуха се предвижда най-малко на 0,5 m
в терена, а горният край—на разстояние, осигу-
ряващо защитата на газопровода от механична
повреда.
(2) Допуска се да не се предвижда кожух по
ал. 1, когато с проекта се обоснове, че не съ-
ществува опасност от механична повреда на
газопровода.
Чл. 66. (1) Надземните газопроводи се раз-
полагат до други надземни инженерни проводи
така, че да са осигурени условия за изграждане
и ремонт на всеки от тръбопроводите.
(2) Надземните газопроводи могат да се из-
граждат съвместно с инженерни проводи с дру-
го предназначение и с кабелни линии върху
колони и естакади при спазване на изисквани-
ята за минималните разстояния при успоредно
изграждане по чл. 52, ал. 2 и 7.
Чл. 67. (1) Допуска се проектиране на газо-
проводи с налягане до 1,6 МРа включително от
безшевни стоманени тръби по негорими (сто-
манобетонни, метални и каменни) автомобил-
ни и пешеходни мостове и други негорими съо-
ръжения след писменото съгласие на организа-
цията, експлоатираща съоръженията.
(2) Надземните газопроводи по ал. 1 се про-
ектират електрически изолирани от металните
части на съоръженията, по които преминават.
Чл. 68. Елементите на разпределителните
мрежи, изпълнени от стомана и монтирани над-
земно, се защитават срещу корозия чрез боя-
дисване, електрометализация или по друг под-
ходящ начин.
Раздел V
Спирателна арматура
Чл. 69. (1) На разпределителните газопро-
води се предвижда спирателна арматура за оси-
гуряване на безопасна и непрекъсната доставка
на природен газ, както и за изключване на от-
делни дълги участъци от газопроводната мре-
жа с дължина, по-голяма от 100 m.
(2) Спирателната арматура на разпредели-
телните газопроводи се проектира:
1. на определените с проекта места за изк-
лючване на отделни участъци от газопровода с
оглед осигуряване на безопасна експлоатация и
надеждност на газоснабдяването;
2. при пресичане на водни прегради с два и
повече газопровода, а при един газопровод—
когато широчината на водната преграда е по-
голяма от 75 m;