Държавен вестник, бр. 24, 2021 г., стр. 93

БРОЙ  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  93  
2.2.2 
Кабелните проходи се разполагат само в горната половина на вертикалната 
преграда, но не трябва да се намират на по-малко от 200 mm от ръбовете на вертикална 
преграда или палуба. Когато се изпитва едновременно повече от един кабелен проход в 
преграда, разстоянието между съседните проходи трябва да бъде поне 200 mm. И двете 
измервания се отнасят за разстоянието до най-близката част на транзитната система, 
включително изолацията, която е част от системата. 
2.2.3 
Независимо от гореизложеното, разстоянието между проходите трябва да бъде 
достатъчно, за да се гарантира, че проходите не си влияят по време на изпитанието, с 
изключение на това, че това изискване не се прилага за комбинираните проходи, които 
са предназначени да бъдат разположени в непосредствена близост един до друг. 
2.2.4 
Кабелите трябва да са издадени на 500 ± 50 mm извън прохода от изложената 
страна на преградата и на 500 ± 50 mm от неизложената страна. 
2.2.4.1 Всеки кабел трябва да бъде здраво закрепен и неподвижен независимо от 
вертикалната преграда или палубата от неизложената страна на опитния образец, 
например чрез рамка, монтирана от рамката на системата за обезопасяване. Опората и 
закрепването на кабелите трябва да ги ограничават от движение по време на 
изпитанието. 
2.2.5 
Кабелните проходи се монтират на вертикалната преграда или палубата в 
съответствие със спецификациите на производителя. Кабелите и уплътняващите 
съединения или блокове се включват в прохода, като вертикалните и хоризонталните 
прегради и палубните панели са разположени съответно във вертикално и хоризонтално 
положение. Всяка изолация се прилага към кабелите и проходите, като панелите се 
поставят в същите съответни положения. 
2.2.6 
Проходът (проходите) се изпитва (т), като включва (т) редица различни видове 
кабели (например по отношение на броя и вида на проводника, вида на обвивката, вида 
на изолационния материал, размера) и осигурява (т) композиция, която представлява 
практическа ситуация, която може да се намери на корабите. Дадена Администрация 
може да има собствена спецификация за „стандартна“ конфигурация на проникващите 
кабели, която може да използва като основа за своите одобрения. 
2.2.6.1 Резултатите от изпитанието, получени от дадена конфигурация, обикновено са 
валидни за изпитваните типове кабели с размер, по-малък или равен на изпитвания. 
2.2.7 
Изпитанията се провеждат за максимално и минимално запълване въз основа 
на вътрешната площ на пресичане при всеки проход. Разстоянието между съседните 
кабели трябва да бъде минимално определеното от производителя, а кабелите трябва 
да бъдат разположени в близост до центъра на прохода. 
2.2.8 
Когато трасето на палубния кабел е монтирано от открита страна или е 
монтирано симетрично, се дава общо приложение. Когато трасето на палубния кабел е 
монтирано от неизложената страна, одобрението ще ограничи проникването до 
изпитваната ориентация. 
2.2.8.1 Когато кабелът на вертикалната преграда е монтиран симетрично, се дава 
одобрение за общо приложение. За преминаването на кабела през вертикалната 
преграда с поставена изложена или неизложена рамка се изисква по едно изпитание за 
всяко устройство, за да се получи одобрение за общо приложение. 
2.2.9 
Запечатването на кабелните проходи не трябва да има видими отвори преди 
началото на пожарното изпитание.