Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
Чл. 109. Допустимите скорости на водата 
за хидравлично оразмеряване на напорните и 
смукателните водопроводи са съгласно табл. 4.
Таблица 4
Диаметър на 
тръбите, mm
Допустима скорост на водата 
във водопроводите на помпените 
станции,
m/s
при смукателни 
водопроводи
при напорни 
водопроводи
До 250
от 0,6 до 1,0
от 0,8 до 2,0
От 300 до 800
от 0,8 до 2,0
от 1,0 до 3,0
Над 800
от 1,2 до 2,0
от 1,50 до 4,0
Чл. 110. (1) На тласкателния водопровод 
на всяка помпа се проектират последователно 
възвратна клапа и спирателен кран. 
(2) На общия тласкателен водопровод, след 
средството за измерване на водното количе­
ство, се монтират последователно възвратна 
клапа и спирателен кран.
(3) На тласкателя извън помпената станция 
се предвиждат опорни блокове в мястото на 
промяна на направлението на водопровода. 
Опорните блокове се оразмеряват за поемане 
на максималната реакционна сила при въз­
никване на хидравличен удар.
Чл. 111. На смукателния водопровод не се 
монтират спирателни кранове освен в случа­
ите, когато помпите са естествено залети или 
имат общ смукателен водопровод.
Чл. 112. На изхода на помпената станция се 
проектира средство за измерване на водното 
количество. При разполагане на средството 
за измерване на преминалото водно количе­
ство извън сградата на помпената станция се 
предвижда шахта.
Чл. 113. (1) Контролните системи в помпе­
ните станции се проектират за ръчно, дистан­
ционно или напълно автоматично управление 
така, че да предотвратяват излишно повтаряне 
на операциите пускане – спиране или промяна 
на оборотите на помпите.
(2) За всеки помпен агрегат се предвижда 
отделно управление, което включва:
1. предпазно устройство за изключване на 
двигателя в случай на нарушения при експлоа­
тацията;
2. средства за измерване и индикатори за 
извършване на контрол и наблюдения на: 
водното ниво; дебита и налягането; оборотите 
на двигателите; напрежението; големината 
на електрически ток; фактора на реактивна 
мощност; концентрацията на газови смеси; 
работните часове на агрегатите и др.
(3) При съвместна работа на два или повече 
помпени агрегата системата за управление 
трябва да осигурява възможност за измене­
ние на последователността на включването 
и изключването им.
(4) Системата за управление трябва да 
осигурява последователно включване на ра­
ботните и резервните помпени агрегати.
Чл. 114. (1) При проектирането на черпа­
телни резервоари се предвиждат мерки срещу 
застояването на водата.
(2) Довеждащият водопровод в черпателния 
резервоар се проектира над максималното 
водно ниво.
(3) Входните отвори на смукателите се 
разполагат и оформят така, че да не се за­
смуква въздух, както и да има достатъчно 
разстояние около тях.
(4) Регулиращият обем на черпателните 
резервоари се определя въз основа на часовата 
неравномерност (часовия график) на постъп­
ващите и изпомпваните водни количества 
или най-малко на 15-минутната максимална 
производителност на помпата с най-голям 
капацитет.
(5) При необходимост от съхраняване на 
противопожарен и авариен обем те се опре­
делят съгласно изискванията на правилата и 
нормите за пожарна безопасност за опреде­
ляне на противопожарния обем и чл. 169 за 
определяне на аварийния обем. 
(6) При черпателни резервоари с потопени 
помпени агрегати се предвиждат подемно-
транспортни устройства за спускане и из­
важдане на помпените агрегати в случаите, 
когато те са с тегло над 50 kg.
Чл. 115. Хидроизолацията на помпените 
станции се проектира съгласно изискванията 
на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за про­
ектиране, изпълнение, контрол и приемане 
на хидроизолационни системи на строежите. 
Чл. 116. (1) При проектиране на машин­
ното помещение се предвижда неговото 
отводняване.
(2) Течовете от салниците на помпите се 
отвеждат до отводнителните шахти.
(3) Водите от вакуумното тяло на само­
засмукващите помпи се отвеждат в дренажна 
система до отводнителните шахти или за 
повторно използване.
Чл. 117. (1) При динамично водно ниво до 
9 m под повърхността на терена се допуска 
сифонно отвеждане на водата от група кла­
денци до един общ събирателен кладенец.
(2) На всеки 10 кладенци се предвижда 
една резервна помпа на склад.
Чл. 118. (1) Главите на кладенците се раз­
полагат в надземни или подземни помещения 
(бункери), чиито размери в план се определят 
в зависимост от броя и габаритите на помпе­
ните агрегати и другите съоръжения, както и 
от изискванията за здравословни и безопасни 
условия на труд.
(2) Височината на помещенията по ал. 1 
се определя в зависимост от габаритите на 
съоръженията, но тя не може да е по-малка 
от 2,5 m.