Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 176. В случаите, когато изолационното
съпротивление на проводниците на силовите и
осветителните инсталации е по-ниско от допус-
тимото, незабавно се вземат мерки за възста-
новяване на съпротивлението на изолацията до
нормалното чрез частично или цялостно под-
меняне на проводниците.
Чл. 177. Измерването на изолационното съп-
ротивление на разпределителните уредби и еле-
ментите им, както и изпитването им с напреже-
ние с промишлена честота се извършват по
време на основните ремонти.
Чл. 178. Основен ремонт на електрическите
съоръжения на РУНН се извършва с периодич-
ност, определена от енергетика, най-малко един
път на 3 години.
Чл. 179. Текущ ремонт на РУНН се извърш-
ва в периодите между основните ремонти с пе-
риодичност, определена от енергетика, в зави-
симост от местните условия, най-малко един
път в годината.
Чл. 180. Огледите и почистванията от прах и
замърсяване на разпределителните уредби, таб-
лата, събирателните шини и др. се извършват в
срокове, определени съобразно местните усло-
вия, най-малко един път на 3 месеца.
Г л а в а  д е с е т а
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ
ЛИНИИ
Раздел I
Въздушни електропроводни линии за напре-
жение над 1000 V
Чл. 181. (1) Изискванията в този раздел се
отнасят за техническата експлоатация на въз-
душни електропроводни линии (ВЛ) с напреже-
ние до 220 kV вкл., които се обслужват от персо-
нала на съответното предприятие/организация.
(2) Предписанията в този раздел не се отна-
сят за контактни мрежи и за други специални
електропроводи и съоръжения, експлоатацията
на които се определя от специфични правила.
Чл. 182. (1) Въздушната електропроводна ли-
ния се приема и въвежда в експлоатация по ред,
установен в съответните нормативни актове.
(2) За ВЛ се съставя досие, което съдържа
най-малко:
1. проект за електрически и механични из-
числения и чертежи за всички съоръжения, а за
ВЛ с напрежение 220 kV—и изчисления за вли-
янието върху съобщителните мрежи с проект
за защитата им (ако се налага), съгласувани със
заинтересуваните ведомства и организации;
2. изпълнителен чертеж на трасето;
3. трифазна схема с нанесени цветове на
фазите, транспозициите на проводниците и
номерата им и местата на съединяване на про-
водниците и въжетата на ВЛ с напрежение
110 kV и по-високо;
4. монтажни таблици или криви за регулира-
не на проводниците и въжетата—за въздушни
линии с напрежение 110 kV и по-високо;
5. протокол за предавателно-приемателни
изпитвания по норми и в обем, предвидени в
Наредба № 3 за устройството на електрически-
те уредби и електропроводните линии;
6. актове за скрити работи на фундаментите
и заземяващите устройства;
7. актове за кръстосвания и пресичания, из-
готвени съвместно с представители на заинте-
ресуваните организации;
8. екзекутивен проект с чертежи за факти-
ческото изпълнение;
9. паспорт на ВЛ;
10. инвентарен опис на линията, помощните
съоръжения и наличния авариен резерв от ма-
териали;
11. документи за собственост или учредено
право на строеж на необходимите земни площи
за стъпките на стълбовете по трасето на лини-
ята, съгласувани със съответните органи;
12. удостоверение или договор за удостове-
ряване на сервитутните права съгласно разпо-
редбите на Наредбата за сервитутите на енер-
гийните обекти по чл. 64, ал. 9 ЗЕ.
Чл. 183. При въвеждане на ВЛ в експлоата-
ция или при включване след основен ремонт
или реконструкция се извършват сфазировка
и изпитвания в обем, предвидени в Наредба
№ 3 за устройството на електрическите уредби
и електропроводните линии съгласно чл. 83,
ал. 1, т. 1 ЗЕ.
Чл. 184. (1) В ненаселените места по дължи-
ната на ВЛ се определят предпазни зони във
вид на ивица, чиито граници са прави, успоред-
ни на оста на линията и отстоят от крайните
проводници на следните разстояния:
1. за ВЛ с напрежение до 1 kV вкл.—2 m;
2. за ВЛ с напрежение от 1 kV до 20 kV вкл.—
10 m;
3. за ВЛ с напрежение до 35 kV вкл.—15 m;
4. за ВЛ с напрежение до 110 kV вкл.—20 m;
5. за ВЛ с напрежение до 220 kV вкл.—25 m.
(2) В предпазните зони по ал. 1 се забранява:
1. да се извършват строителни и изкопни
работи;
2. да се складират материали;
3. да се поставят временни съоръжения;
4. да спират (гарират) машини и механизми;
5. да се извършват селскостопански работи
с високогабаратни машини (с височина над 4 m)
без съгласуване с организацията, която експло-
атира ВЛ.
(3) Работодателите на предприятията, кои-
то експлоатират ВЛ, вземат мерки и не допус-
кат без тяхно съгласие да се работи в предпаз-
ната зона и да се извършват дейностите по ал. 2.
Чл. 185. (1) Не е задължително да се изсича
просека под ВЛ, която преминава над овощни
градини и паркове, когато височината на дър-
ветата не надвишава 4 m.
 (2) Разстоянието от най-ниския проводник на
ВЛ до короните на дърветата е не по-малко от:
1. за ВЛ с напрежение от 1 kV до 20 kV—2 m;
2. за ВЛ с напрежение от 35 kV до 110 kV—3 m;
3. за ВЛ с напрежение 220 kV вкл.—4 m.