Държавен вестник, бр. 16, 2014 г., стр. 39

БРОЙ  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
§ 7. В чл. 92 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съдовете под налягане, предназначени 
за експлоатация на кораб, се проверяват от 
експерт с цел да се удостовери, че са безопасни 
за експлоатация в следните случаи: 
1. преди да бъдат въведени в експлоатация 
за първи път; 
2. преди да бъдат върнати в експлоатация 
след всяко изменение или ремонт;
3. редовно, най-малко на всеки пет години.“
2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Инспекцията по ал. 2 включва вътре-
шен и външен контрол. 
(4) Пневматични съдове, чиято вътреш-
ност не може да бъде надлежно проверена 
или чието състояние не може да бъде ясно 
установено по време на вътрешния контрол, 
подлежат на допълнително безразрушително 
изпитване или на хидравлично изпитване. 
(5) За проверката се издава удостоверение, 
подписано от експерта и посочващо датата 
на извършване на проверката. 
(6) Редовна проверка на съоръженията, в 
частност парните котли или други съдове под 
налягане и техните принадлежности, както и 
подемните устройства се извършва съгласно 
Административна инструкция № 26 от при-
ложение № 3а.“
§ 8. Член 202 се изменя така:
„Чл. 202. (1) В съответствие с приложимите 
изисквания на борда на кораба е задължително 
наличието на следното минимално оборудване:
1. радиотелефонна система;
2. прибори и устройства за излъчване на 
визуални и звукови сигнали, както и за сиг-
нализация на кораба;
3. аварийни светлини със самостоятелно 
захранване, дублиращи предписаните свет-
лини за стоянка.
(2) На борда на кораба се изисква да има 
налични следните съдове:
1. маркиран съд за битови отпадъци;
2. отделни маркирани съдове с херметично 
затварящи се капаци, изработени от стомана 
или друг незапалим материал, с подходящи 
размери и вместимост, по-голяма от 10 l, за 
събиране на:
а) омаслени парцали;
б) опасни или замърсяващи твърди отпа-
дъци;
в) опасни или замърсяващи течни отпадъци;
г) за нефтосъдържащи води;
д) други отпадъци, съдържащи масла или 
грес.“
§ 9. В чл. 204 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 думите „стан-
дарт EN 3:1996“ се заменят със „стандарти EN 
3-7: 2007 и EN 3-8: 2007“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Като преносими пожарогасители могат 
да се използват само прахови пожарогасители 
с вместимост най-малко 6 kg, отговарящи на 
изискванията по ал. 1, или други преносими 
пожарогасители със същия капацитет, подхо-
дящи за гасене на пожари от клас А, Б и В.
(3) За корабите, които не са оборудвани 
с битови уредби, работещи с втечнен газ, се 
допуска използване на пожарогасители с хи-
мическа пяна с минимална вместимост 9 l, 
използващи воден разтвор за образуване на 
пенен филм, устойчив на замръзване до -20° С, 
дори ако не са подходящи за гасене на пожари 
от клас В.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Всички пожарогасители трябва да бъдат 
подходящи за гасене на пожари в електрически 
инсталации с напрежение до 1000 V.“
4. Досегашните ал. 4 – 6 стават съответно 
ал. 5 – 7.
§ 10. Член 205 се изменя така:
„Чл. 205. (1) Преносимите пожарогасители 
се проверяват от компетентно лице най-малко 
веднъж на две години. 
(2) Върху всеки пожарогасител се поставя 
етикет, подписан от компетентното лице и 
съдържащ датата на проверката.“
§ 11. Член 209 се изменя така:
„Чл. 209. (1) Системите по чл. 207 се про-
веряват от оправомощен от Изпълнителна 
агенция „Морска администрация“ експерт в 
съответната област: 
1. преди въвеждане в експлоатация за 
първи път;
2. преди връщането им в експлоатация, 
след като са били задействани;
3. преди да бъдат върнати в експлоатация 
след всяко по-съществено изменение или 
ремонт;
4. редовно най-малко на всеки две години.
(2) Проверките по ал. 1, т. 4 могат да се 
извършват и от компетентно лице. 
(3) При извършване на проверката експер-
тът по ал. 1 или компетентното лице по ал. 2 
проверява дали системите отговарят на изис-
кванията и проверката включва най-малко:
1. външен оглед на цялата система;
2. функционални изпитвания на системите 
за безопасност и разпръсквачите;
3. функционални изпитвания на цистерните 
под налягане и помпената система.
(4) След приключване на проверката се 
издава удостоверение за проверката, подпи-
сано от експерта или компетентното лице, 
съдържащо датата на проверка.“ 
§ 12. В чл. 220 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Системата се проверява от оправо-
мощен от Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ експерт в областта:
1. преди да бъде въведена в експлоатация 
за първи път;