Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 67

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
Чл. 999. Мрежовите, кондензните и захран-
ващите помпи трябва да имат откъм нагнета-
телната си страна спирателни шибри и въз-
вратни клапани. Забранява се помпите да ра-
ботят при неизправни или изключени възврат-
ни клапани. Пред мрежовите помпи от първа-
та степен трябва да се монтират утайници.
Чл. 1000. Дебитът на водата през топлофи-
кационните водогрейни котли трябва да се под-
държа постоянен.
Чл. 1001. Когато в топлофикационните во-
догрейни котли се изгаря сернист мазут, трябва
да се спазват следните изисквания:
1. подаваната в котела вода да бъде с темпе-
ратура над 110°С; при изгаряне на слабосернист
мазут температурата на подаваната в котела
вода да не бъде по-ниска от точката на оросява-
не на димните газове;
2. конвективните повърхности да се измиват
периодично с алкална гореща вода;
3. изходната вода да се неутрализира и очиства.
Чл. 1002. Забранява се работата на водогрей-
ните котли, когато е изведена или неизправна
която и да е от основните им защити.
Чл. 1003. Изправността на автоматичните и
защитните устройства на водогрейните котли
трябва да се проверява след ремонт и продъл-
жителен престой, а също и периодично—по
утвърден график.
Чл. 1004. При спиране на водогрейните кот-
ли (за почистване, в резерв и др.) с пропуска-
не на гореща вода през тях трябва да се затво-
рят плътно всички шибри и прегради на газо-
въздушния тракт и всички ревизионни отво-
ри и люкове.
Чл. 1005. (1) При спиране на водогрейните
котли за повече от 30 денонощия трябва да се
консервират нагревните повърхности—отвън те
се покриват с обработени минерални масла, а
отвътре котелът се напълва с деаерирана мре-
жова вода и се поддържа свръхналягане в гор-
ните му точки.
(2) При спиране за повече от денонощие
водогрейните котли трябва да се напълват с
деаерирана мрежова вода.
Чл. 1006. Граница между топлофикационни-
те съоръжения на електроцентралата и на топ-
лофикационната мрежа се считат разделител-
ните шибри, монтирани на колекторите на елек-
троцентралата или на изходящите от електро-
централата тръбопроводи. Тези шибри се мон-
тират под разпореждане на електроцентралата
и се обслужват от нейния персонал.
Чл. 1007. Когато електроцентралата има
средства за измерване, монтирани в топлин-
ната мрежа зад разделителните шибри, дат-
чиците на тези уреди, първите спирателни
вентили, импулсните линии и самите уреди
трябва да се намират под разпореждане на
електроцентралата и се обслужват от нейния
персонал.
Чл. 1008. Топлофикационните съоръжения
трябва да се ремонтират най-малко 1 път на
2 години през летния период по график, съгла-
суван с потребителите на топлинна енергия.
Г л а в а  д е с е т а
ТОПЛИННИ МРЕЖИ
Чл. 1009. Техническата експлоатация на топ-
линните мрежи трябва да осигурява редовно
снабдяване на потребителите с топлина под
формата на гореща вода или пара при мини-
мални загуби на топлоносител и топлина.
Чл. 1010. Границите на обслужване на пре-
носните топлинни мрежи са, от една страна,
разделителните шибри, които са монтирани
на топлопроводите, изходящи от колектори-
те на топлоизточника, а от друга—шибрите
на отклоненията към абонатните станции или
първите шибри на абонатните станции на пот-
ребителите.
Чл. 1011. Всички съединения на тръбите в
топлинните мрежи трябва да бъдат заварени, с
изключение на местата за присъединяване на
фланцови арматури. Допуска се заваряване на
фланцови арматури непосредствено към тръ-
бопроводите.
Чл. 1012. Като уплътнителен материал в
салниковите компенсатори и в арматурата тряб-
ва да се употребяват азбестов шнур и термоус-
тойчива гума. Забранява се използването на
памучни или конопени набивки.
Чл. 1013. В топлинните мрежи трябва да се
употребява стоманена арматура. Употребата на
арматура от ковък (темперован) чугун се допус-
ка само когато се полагат в земята тръбопрово-
ди с диаметър до 80 mm и с температура на
топлоносител до 300°С. Забранява се използва-
нето на арматура от сив чугун.
Чл. 1014. Арматурите с диаметър 350 mm и
по-голям—при водни топлинни мрежи, и с ди-
аметър 200 mm и по-голям—при парни топ-
линни мрежи, трябва да имат обходни (бай-
пасни) линии.
Чл. 1015. Вентилите и шибрите на топло-
проводите трябва да имат:
1. означения съгласно оперативните схеми и
експлоатационните инструкции;
2. означения на посоката на движение на
топлоносителя и на посоките на въртене на
маховиците при отваряне и затваряне;
3. дистанционно, механично или електричес-
ко задвижване—когато са недостъпни или об-
служването им е свързано с опасност за експло-
атационния персонал, а при диаметър 400 mm и
по-голям освен ръчното задвижване трябва да
имат и механизирано задвижване (електричес-
ко или хидравлично).
Чл. 1016. Елементите на тръбопроводите,
които се обслужват или периодично се наблю-
дават и се намират над 2,5 m височина, задъл-
жително се монтират на площадки с постоянни
стълби и парапети.
Чл. 1017. Топлинните мрежи трябва да имат
сигурна компенсация за температурните раз-
ширения чрез разделяне на компенсационни
участъци с неподвижни подпори. Салниковите
компенсатори трябва да имат репери за опре-
деляне на крайните положения в студено и в
горещо време.