Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 61

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
(4) Резбови и фланцови съединения се до-
пускат само в местата на монтиране на армату-
ра и контролно-измервателни уреди и присъ-
единяване на консуматора на газ.
(5) Номиналната дебелина на стената на
медните тръби в сградни газови инсталации в
зависимост от външния диаметър се определя,
както следва:
1. при диаметър до 22 mm—1 mm;
2. при диаметър над 22 до 42 mm—1,5 mm;
3. при диаметър над 42 до 89 mm—2 mm;
4. при диаметър над 89 до 108 mm—2,5 mm;
5. при диаметър над 108 mm—3 mm.
(6) Допуска се използването на медни тръби
с дебелина на стената, различна от тази по ал. 5,
при спазване на изискванията на съответните
български стандарти.
Чл. 137. (1) Металните газопроводи в сгради
се изолират електрически от разпределителни-
те стоманени газопроводи с изолиращ елемент.
(2) В близост до входа и изхода от сградата
на захранващия газопровод се предвиждат спи-
рателен кран и разглобяема връзка.
Чл. 138. (1) Газовите уреди се монтират в
съответствие с техническите спецификации и
инструкциите на производителя, определени в
проекта.
(2) Газовите уреди се монтират на разстояние
най-малко 0,4 m от леснозапалими материали.
(3) Разстоянието по ал. 2 може да бъде нама-
лявано, като се вземат предпазни мерки, осигу-
ряващи при номинална мощност на уреда по-
върхностна температура на леснозапалимите
материали не по-висока от 85 °С.
(4) Газовите уреди се свързват към газопро-
водите с твърди връзки.
(5) Допуска се използването на гъвкави връз-
ки при работно налягане на природния газ до
0,01 МРа.
Чл. 139. При проектиране на гъвкави връз-
ки съгласно чл. 138, ал. 5 се спазват следните
изисквания:
1. да са възможно най-къси;
2. да могат да работят при най-високата и
най-ниската работна температура и при работ-
но налягане 1,5 пъти по-високо от максимално-
то работно налягане, но не по-ниско от 0,015 МРа;
3. да са съоръжени с трайно закрепени фи-
тинги;
4. да се закрепват по начин, който не позво-
лява завъртане и опасност от нараняване.
Чл. 140. (1) Допуска се газопроводите да се
проектират под мазилката без кухина около тях
при налягане на природния газ до 0,01 МРа
включително.
(2) В случаите по ал. 1 не се допускат разгло-
бяеми съединения.
(3) При преминаването на газопроводите
през стени и подове се предвижда защитен ко-
жух (обсадна тръба).
(4) Не се допуска преминаване на газопро-
води през:
1. вентилационни тръби;
2. димоотводи;
3. асансьорни шахти.
Чл. 141. Сградни газови инсталации за сгра-
ди с височина до 15 m включително се проекти-
рат, като:
1. вертикалният газопровод (общ или ин-
дивидуален) се предвижда за монтаж открито
в общите части на етажните и/или между-
етажните площадки—в стълбища и стълбищ-
ни площадки;
2. изходящите от газозамерните табла (ГЗТ)
газопроводи се предвиждат за полагане на от-
крито на височина не по-малко от 2 m в стълби-
щата и/или междуетажните площадки, при кое-
то не се затруднява използването на последните;
3. таблата за разходомери за природен газ се
предвиждат за монтаж в етажните или между-
етажните площадки на места, незатрудняващи
използването на стълбищата, и на височина,
която позволява отчитане на разходомерите;
4. таблата за разходомери за природен газ се
осигуряват с вентилационни отвори за връзка с
обема на стълбището.
Чл. 142. (1) При проектиране на газопрово-
ди през стълбища и стълбищни площадки за
сгради с височина над 15 m освен изискванията
на чл. 141 се спазват и следните изисквания:
1. в най-ниската част на входа на сградата се
предвижда вентилационен отвор със сечение,
равно или по-голямо от 100 сm2;
2. в най-високата част на стълбищата се
предвижда вентилационен отвор със сечение,
равно или по-голямо от 100 сm2;
3. на всеки 10 m височина от сградата се
предвижда междинен вентилационен отвор със
сечение, равно или по-голямо от 100 сm2.
(2) В сгради с изградени и отделни аварийни
стълбища се допуска газопроводите да преми-
нават през аварийните стълбища и стълбищни-
те площадки при осигуряване най-малко на едно
от следните изисквания:
1. газопроводите са разположени в инстала-
ционни шахти или канали от негорими матери-
али с граница на огнеустойчивост 90 min; шах-
тите се вентилират поетажно или общо, като
вентилационните отвори са със сечение 100 сm2
и нямат връзка с въздуха на стълбището; венти-
лация не се изисква, ако шахтите са плътно
запълнени с негорим материал;
2. газопроводите са разположени върху не-
горими носачи под замазка с дебелина най-
малко 15 mm без въздушен луфт.
Чл. 143. За неуредените въпроси, свързани с
проектирането на газовите инсталации в сгра-
ди, се прилагат правилата и нормативите на
чл. 99—106.
Раздел III
Газови уреди към сградни газови инсталации
Чл. 144. Газовите уреди, предназначени за
сградни газови инсталации, се проектират при
спазване изискванията на БДС EN 30-1-1 и на
съответните нормативи и стандарти.