Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 666. (1) Генераторите се включват в па-
ралелна работа към електроенергийната сис-
тема по метода на точната синхронизация.
(2) При използване на точната синхрониза-
ция се въвежда блокировката за несинхронно
включване.
(3) Допуска се включване в паралел по ме-
тода на самосинхронизация, ако това е предви-
дено в техническите условия на доставка на
генераторите и е съгласувано с оператора на
преносната/разпределителната мрежа.
(4) Разрешава се при ликвидиране на аварии
да се включат по метода на самосинхронизация
турбогенератори с мощност до 220 MW вклю-
чително и всички хидрогенератори, ако това е
предвидено в инструкцията за ликвидиране на
аварии в електроенергийната система.
Чл. 667. Разрешава се включване на генера-
торите в паралел без лабораторни измервания,
след внезапно разтоварване (хвърляне на това-
ра) и последващо изключване на турбината, ако
това не е било съпроводено с повреди по нея
или с неизправна работа на регулиращата є
система.
Чл. 668. (1) Скоростта на повишаване на
напрежението на генераторите и синхронните
компенсатори не се ограничава.
(2) Скоростта на повишаване и промяна на
активния товар на всички генератори се опре-
деля от условията на работа на турбините или
котлоагрегатите.
(3) Разрешената скорост на изменение на
реактивния товар е, както следва:
1. за генератори и синхронни компенсатори
с индиректно охлаждане на намотките, турбо-
генератори на газотурбинни инсталации, както
и на хидрогенератори с директно охлаждане на
намотките—без ограничение;
2. за турбогенератори с директно охлаждане
на намотките:
а) в нормални режими—не по-голяма от
скоростта на нарастване на активния товар;
б) в аварийни условия—без ограничение.
(4) Не се допуска възбуждане на генератори
с водно охлаждане на намотките при липса на
циркулираща вода в тях.
Чл. 669. (1) Обявената (номиналната) мощ-
ност на генераторите/синхронните компенсато-
ри  се запазва при отклонение на напрежението
до ± 5%.
(2) Обявената мощност при обявения кое-
фициент на мощност на всички турбогенерато-
ри с мощност 30 MW и по-голяма, всички тур-
богенератори на газотурбинни и паро-газови
уредби и за всички синхронни компенсатори се
запазва при едновременно отклонение на нап-
режението до ±5 % и честотата до ±2,5 % при
условие, че при работа с повишено напрежение
и понижена честота сумата от абсолютните
стойности на отклонението на напрежението и
честотата не превишава 6 % (ако в стандартите
на отделните типове машини не са указани дру-
ги стойности).
(3) Разрешеният за продължителна работа
ток на ротора при обявени параметри на охлаж-
дащата среда е този ток на ротора, който се
получава при работа с обявената номинална
мощност и при отклонения на напрежението в
границите ± 5 %.
(4) Допуска се при отклонение на напреже-
нието до ± 5 % продължителна работа на турбо-
генераторите с максимална мощност и макси-
мален ток на ротора само при съответстващите
параметри на охлаждане.
(5) За всички генератори и синхронни ком-
пенсатори най-голямото работно напрежение
не превишава 110 % от номиналното. При нап-
режение, по-високо от 105 % от номиналното,
допустимата пълна мощност на генератора/син-
хронния компенсатор се определя в съответст-
вие със заводските инструкции или по резулта-
тите от изпитвания.
(6) При напрежение на генератора/синхрон-
ния компенсатор, по-ниско от 95 % от номи-
налното, токът на статора не превишава 105 %
от продължително допустимия ток.
Чл. 670. (1) Забранява се продължителното
претоварване на генератори и синхронни ком-
пенсатори с ток над допустимия за дадените
температура и налягане на охлаждащата среда.
(2) Разрешава се в аварийни условия генера-
торите/синхронните компенсатори да се прето-
варват за кратко време с ток на статора и рото-
ра, посочен в заводските инструкции и техни-
ческите условия на доставка. Ако в тях липсват
съответните указания, при авария в електро-
енергийната система се допуска кратковремен-
но претоварване на генераторите и синхронни-
те компенсатори с ток на статора, отнесен към
номиналния, както следва:
Продължителност
С инди-   С директно охлаждане на
на претоварването
ректно      намотката на статора
в min, не повече от охлаждане
с вода
с водород
на намот-
ката на
статора
60
1,10
1,10
-
15
1,15
1,15
-
10
-
-
1,10
6
1,20
1,20
1,15
5
1,25
1,25
-
4
1,30
1,30
1,20
3
1,40
1,35
1,25
2
1,50
1,40
1,30
1
2,00
1,50
1,50
(3) Допустимото претоварване с ток на въз-
буждане на генераторите и синхронните ком-
пенсатори с индиректно охлаждане на намот-
ките се определя от допустимото претоварване
на статора.
(4) За турбогенератори с директно водород-
но или водно охлаждане на роторната намотка
допустимото претоварване с ток на възбужда-
нето се определя от кратността на тока, отне-
сен към номиналния ток на ротора. Допусти-