Държавен вестник, бр. 12, 2006 г., стр. 69

Б Р О Й  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
ния. За района на междугарие при двупътен
участък се изключва напрежението на фидери-
те и контактната мрежа на двата пътя.
(2) Всички изключени проводници и съоръ-
жения се заземяват.
Чл. 257. Работа с частично изключено нап-
режение е тази, при която се изключва работ-
ното напрежение и се заземяват само тези про-
водници и съоръжения, по които се работи, и е
изключена възможността за приближаване на
разстояние по-малко от 2 m до части, намира-
щи се под напрежение.
Чл. 258. (1) При работа с наряд в един учас-
тък (гара или междугарие) може да се допускат
едновременно и няколко групи, като на всяка
група се издава отделен наряд.
(2) Дежурният енергодиспечер дава запо-
вед за работа поотделно на всеки отговорен
изпълнител.
 (3) Когато се работи аварийно или предава-
рийно в един участък, заповед за работа се дава
само на един отговорен изпълнител.
Чл. 259. При работа с пълно или частично
изключено напрежение отговорният изпълни-
тел има не по-ниска от четвърта квалификаци-
онна група. Съставът на бригадата зависи от
характера и мястото на работата и се определя
от лицето, издаващо наряда.
Чл. 260. (1) Отговорният изпълнител орга-
низира работата така, че да наблюдава всички
работещи.
(2) В участък, по-голям от две междустъл-
бия, отговорният изпълнител определя и обя-
вява пред бригадата наблюдаващ, който наблю-
дава няколко работещи от място на разстояние
от тях не по-голямо от едно междустълбие.
(3) При работа с частично изключване на
напрежението наблюдаващият е с не по-ниска
от четвърта квалификационна група. Той наб-
людава един или двама работещи.
(4) При работа с пълно изключване на нап-
режението наблюдаващият е с не по-ниска от
трета квалификационна група.
Чл. 261. Разрешава се да се извършват рабо-
ти по устройствата и съоръженията на контакт-
ната мрежи през нощта или при лоша видимост
само при положение, че е осигурено осветление
и има добра видимост на всички изолатори и
проводници в мястото на работата. В такъв
случай работата се извършва под ръководство-
то на лице с квалификационна група не по-нис-
ка от четвърта група.
Чл. 262. Забранено е да се извършват работи
по изключени и заземени линии и устройства
по време на мълнии и силен вятър.
Чл. 263. Забранява се при работа по контакт-
ната мрежа с частично изключване на напреже-
нието приближаването на разстояние под 1 m
към носещите и фиксиращите въжета на изоли-
раните гъвкави напречници, ако не са заземени.
Чл. 264. Работата по секционни разедините-
ли при изключено напрежение и заземена кон-
тактна мрежа се извършва след:
1. включване на разединителя;
2. поставяне на заземления от двете страни;
3. шунтиране на разединителя с медно въже
със сечение не по-малко от 25 mm2, закрепено с
клеми.
Чл. 265. Смяната на конзоли, носещи пръ-
тове, хамути и подмяната на стълбове се извър-
шват при изключено напрежение.
Чл. 266. (1) Работа по контактната мрежа в
гара или секция от нея без прекъсване движе-
нието на влаковете се извършва при следните
условия:
1. енергодиспечерът съвместно с влаковия
диспечер е осигурил “електрически прозорец”
в гарата по време на транзитно преминаващите
влакове;
2. отговорният изпълнител е организирал
охраната на работната група със сигналист-ох-
ранители за всяко направление;
3. изключената гара—секция е заземена дву-
странно с по два преносими заземителя.
(2) За неспиращите влакове енергодиспече-
рът организира връчването на образци за пре-
минаването на електроподвижен състав със
свалени пантографи.
(3) Разрешава се влизането със свален пан-
тограф на спиращи влакове в гара с изключено
напрежение.
(4) Забранена е работата при мълнии, нощ-
но време и намалена видимост.
Чл. 267. При работа в участъци със захран-
ващи фидери за диспечерската централизация
в близост под 2 m до контактната мрежа фиде-
рите се третират като неразделна част от кон-
тактната мрежа и се изключват заедно със съ-
ответните участъци и секции по контактната
мрежа и се заземяват.
Раздел IV
Работа по мачтови трафопостове за
нетягови потребители 27,5/0,22 kV
Чл. 268. Работа по мачтовите трафопостове
27,5 / 0,22 kV може да се извършва с изключване
или без изключване на напрежението в контакт-
ната мрежа. Когато не се изключва напрежени-
ето, в мрежата се поставят преносими заземи-
тели на работното място, като се спазват изис-
кванията по наредбата.
Чл. 269. При изключване напрежението на
мачтовия трафопост без изключване на напре-
жението в контактната мрежа или фидера се
разрешават само тези прегледи и ремонти, при
които работникът не се доближава до части под
напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.
Чл. 270. (1) При работа по мачтовите трафо-
постове независимо от наличието или отсъст-
вието на напрежение в контактната мрежа или
фидера е необходимо предварително да се из-
ключи прекъсвачът или предпазителят за нис-
ко напрежение и след това—разединителят на
високото напрежение.