Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  33
k
k
k
Q
n
V
=
,(h-1),
(5.1)
където:
Qk е дебитът на въздушния поток, постъпващ 
в кухото пространство (m3/h); 
Vk – обемът на кухото пространство (m3). 
8. Обемната концентрация на радона Ck в 
кухо пространство на нови сгради, когато се 
предвижда ограничаване на притока на радон 
от почвата, се изчислява по формулата: 
(
)
3
1
.
,
/
.
n
k
k
i
i
k
k
k
E A
C
Bq m
n V
=
= ∑
,
(5.2)
където:
Ek е степента на отделяне на радон от об-
работена при строителството повърхност на 
терена при кухото пространство [Bq/(m2.h)]; 
Ak – площта на терена при кухото прос-
транство (m2); 
nk – кратността на въздухообмена в кухото 
пространство, определена по формула (1); 
Vk – обемът на кухото пространство (m3);
i=1÷n – броят на слоевете строителни про-
дукти/материали, с които е обработена по-
върхността на терена при кухото пространство. 
9. Когато не се предвижда повърхността на 
терена при кухото пространство на нови сгради 
да бъде защитена с хидроизолация, устойчива 
на проникване на радон, но е предвидена сму-
кателна вентилация на кухото пространство със 
съответната кратност на въздухообмен, обемната 
концентрация на радон в кухото пространство 
Ck се изчислява по формулата: 
3
.
,
/
.
s
k
k
C
C
Bq m
n
λ
=
,
(5.3)
където:
λ е константа на радиоактивно разпадане 
на радона (λ = 0,00756 h-1); 
Cs – измерената за целите на проектиране-
то обемна концентрация на радон в почвата 
(Bq/m3); 
nk – кратността на въздухообмена в кухото 
пространство, изчислена по формула (1). 
10. Обемната концентрация на радон в кухи 
пространства на съществуващи сгради се ус-
тановява чрез измерване на място. Допуска 
се обемната концентрация на радон в кухото 
пространство на съществуваща сграда да се 
изчисли по т. 10 или 11, когато в сградата са 
изпълнени коригиращи мерки и е необходи-
мо да се оцени ефективността на мерките по 
чл. 44, ал. 2. 
11. Подовата конструкцията над кухото 
пространство на нови сгради се изпълнява, 
както следва: 
а) от 3-та категория на въздухоплътност, 
ако измерената ОКР в кухото пространство е 
три пъти по-малка от референтното ниво на 
ОКР – Сref (Bq/m3); 
б) при неизпълнение на условието по т. 13, 
буква „а“ подовата конструкция над кухото 
пространство се проектира и изпълнява от 
1-ва или 2-ра категория на въздухоплътност с 
непрекъснат хидроизолационен слой съгласно 
приложение № 2. В тези случаи коефициентът 
на сигурност се приема α = 1. Отворите за 
сградни инсталации се изпълняват съгласно 
приложение № 8. 
12. При контактна конструкция от 1-ва и 
2-ра категория на въздухоплътност хидроизола-
цията се предвижда устойчива на проникване 
на радон. В тези случаи хидроизолацията се 
проектира в съответствие с приложение № 2, 
като във формули (2.1) и (2.6) от същото при-
ложение показателят C s се заменя: за същест-
вуващи сгради – с измерената или изчислена 
стойност на Ck в кухото пространство; за нови 
сгради – с изчислената стойност на Ck в кухото 
пространство.
Фиг. 5.1. Вентилация на кухото пространство 
със система със смукателен вентилатор, 
разположен на срещуположна стена 
Фиг. 5.2. Вентилация на кухо пространство 
със система с вертикален въздуховод и 
смукателен вентилатор