Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 75

БРОЙ  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  75  
2.3. Устройствата за защита само срещу токове 
на претоварване трябва да отговарят на изис­
кванията по т. 3. По правило това са защитни 
устройства с обратна времетокова характеристика 
и с изключвателна способност, по-малка от тока 
на късо съединение в местата на инсталиране.
2.4. Устройствата за защита само срещу токове 
на къси съединения се използват, когато защитата 
срещу претоварване се осигурява с други сред­
ства или в случаите, когато е допустимо да не 
се предвижда защита срещу претоварване. Тези 
устройства трябва да прекъсват всички токове, 
равни или по-малки от тока на късо съединение, 
и да отговарят на изискванията по т. 4. Такива 
защитни устройства са:
а) автоматичните прекъсвачи;
б) стопяемите предпазители.
3. Защита срещу токове на претоварване
3.1. Защитно устройство за прекъсване на ток 
на претоварване се предвижда за всяка верига, в 
която токът на претоварване би могъл да предизви­
ка прегряване, вредно за изолацията, контактните 
съединения и изводите или за околната среда на 
проводниците.
3.2. За координация между проводниците и 
защитните устройства характеристиките на задей­
стване на устройството за защита на проводници 
и кабели срещу претоварване трябва да отговарят 
на следните условия:
Ib ≤ In ≤ Iz	
(1),
I2 ≤ 1,45 Iz	
(2),
където:
Ib е изчислителният ток, за който е оразмерена 
веригата, А;
Iz – продължително допустимият ток на нато­
варване на проводника или кабела, А;
In – номиналният ток на защитното устройство, 
А, като при регулируемо защитно устройство In е 
избраният ток на настройка;
I2 – токът, А, който осигурява ефективно задей­
стване на защитното устройство в общоприетото 
време, даден в стандарта за това устройство.
4. Защита срещу токове на къси съединения
4.1. Защитата срещу токове на къси съединения 
се разглежда само за случая на очаквано късо съ­
единение между проводници, принадлежащи към 
същата верига. Защитата се осигурява от защитни 
устройства, способни да изключват всеки ток при 
късо съединение, преди да настъпи опасност за 
недопустими топлинни и механични въздействия 
върху проводници и контактни съединения.
4.2. Проспектният ток на късо съединение се 
определя за всяка точка на уредбата чрез изчис­
ления или измервания.
4.3. Всяко защитно устройство срещу къси съ­
единения трябва да отговаря на следните условия:
4.3.1. Изключвателната способност да е не по-
малка от проспектния ток на късо съединение за 
мястото на инсталиране в уредбата. Допуска се 
по-малка изключвателна способност, когато откъм 
страната на захранването преди защитното устрой­
ство е инсталирано друго защитно устройство с 
необходимата изключвателна способност. В този 
случай характеристиките на защитните устройства 
трябва да са съгласувани така, че енергията, пре­
насяна през тези две устройства, да не превишава 
енергията, която могат да издържат без повреди 
устройството откъм страната на товара и провод­
ниците, защитавани от тези устройства.
4.3.2. Токът на късо съединение в произволна 
точка на защитаваната верига да се изключва 
за време, което не превишава времето, за което 
този ток би загрял проводниците на веригата до 
допустимата гранична температура. При продъл­
жителност на късото съединение до 5 s времето 
t, за което определен ток на късо съединение 
загрява проводниците от най-високата допустима 
температура при нормален работен режим до 
граничната температура, може приблизително да 
се изчисли по формулата:
	
S
√t = k ___	
(3),
	
I
където:
t е продължителността на късото съединение, s;
S – сечението на проводниците, mm2;
I – ефективната стойност на тока на късо 
съединение, А;
k – коефициент, който отчита специфичното 
електрическо съпротивление, температурния кое­
фициент на изменение на специфичното електри­
ческо съпротивление и специфичната топлина на 
материала, от който са изработени проводниците, 
и съответната начална и крайна температура.
4.4. Няколко проводника в паралел могат да се 
защитават срещу къси съединения с едно устрой­
ство, при условие че работните характеристики 
на устройството и начинът на инсталиране на 
паралелните проводници са координирани.
5. Координация на защитите срещу претовар­
ване и срещу къси съединения
5.1. Защити, изпълнени с едно устройство
Когато защитното устройство срещу прето­
варване съответства на изискванията на т. 3 и 
има изключвателна способност не по-малка от 
проспектния ток на късо съединение в мястото на 
инсталиране, се приема, че устройството защитава 
проводника от страната на товара в това място и 
срещу токове на късо съединение.
5.2. Защити, изпълнени с отделни устройства
Изискванията на т. 3 и 4 се прилагат съответно 
за устройството за защита срещу претоварване и 
за устройството за защита срещу къси съединения.
Характеристиките на устройствата се съгласуват 
така, че енергията, пренасяна през устройството за 
защита срещу къси съединения, да не превишава 
енергията, която устройството за защита срещу 
претоварване може да издържа без повреда.
6. Ограничаване на свръхтоковете чрез харак­
теристиките на захранващия източник
Проводниците се приемат за защитени срещу 
токове на претоварване и срещу токове на къси 
съединения, когато се захранват от източник, който 
не може да осигурява ток, по-голям от продължи­
телно допустимия ток на проводниците (напри­
мер звънчеви трансформатори, някои заваръчни 
трансформатори и някои видове термоелектрични 
генератори).