Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Г л а в а  о с м а
ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл. 156. (1) При експлоатацията на електри-
ческите централи и мрежи се използва и съхра-
нява следната документация:
1. актове, удостоверяващи вещните права
върху земята;
2. устройствен план с нанесени сгради, съо-
ръжения, пътища, включително и на подзем-
ното стопанство;
3. геоложки, хидрогеоложки и други данни
за терена с резултатите от изпитването на поч-
вата и подпочвените води;
4. актове за полагане на фундаментите;
5. актове за приемане на скритите работи;
6. дневник за наблюдение на основите на сгра-
дите, съоръженията и фундаментите под тях;
7. актове за изпитване на системите за безо-
пасност;
8. актове за изпитване на устройствата,
осигуряващи взривобезопасност, пожаробе-
зопасност, мълниезащита, противокорозион-
на защита;
9. актове за изпитване на вътрешните и вън-
шните системи за водоснабдяване, пожарните
водопроводи, канализация, газоснабдяване,
топлоснабдяване, отопление и вентилация;
10. актове за единични изпитвания на съо-
ръженията и технологичните тръбопроводи;
11. акт за приемане от държавна приемател-
на комисия;
12. утвърдена проектна документация (тех-
нически проект, чертежи, обяснителни запис-
ки и др.) с всички последвали изменения;
13. технически паспорти на сградите и съо-
ръженията;
14. сертификати на съоръжения и материа-
ли, подлежащи на задължителна сертификация;
15. изпълнителни работни чертежи на съо-
ръженията и на подземното стопанство;
16. изпълнителни работни схеми на първич-
ните и вторичните електрически схеми;
17. изпълнителни работни схеми на техно-
логичните съоръжения и мрежи;
18. чертежи на резервни части и приспособ-
ления за съоръженията;
19. досие (ревизионна/пожизнена книга) на
съоръженията;
20. комплект инструкции за експлоатация
на сградите и съоръженията, за безопасност при
работа, пожарна и аварийна безопасност;
21. длъжностни инструкции за всяко работ-
но место;
22. проект за експлоатация и поддържане на
хидротехническите съоръжения (ХТС);
23. проект за контролно-измервателните
системи на ХТС;
24. разрешение за строителство;
25. оперативен план за пожарогасене;
26. документация, която се изисква от дър-
жавните контролни и надзорни органи.
(2) Към документацията по ал. 1 в АЕЦ до-
пълнително се съхраняват:
1. план-мероприятия за защита на персона-
ла в случай на радиационна авария;
2. информация за дозите на външно и вът-
решно облъчване на персонала на АЕЦ и ко-
мандирования персонал;
3. технологичен регламент за експлоатация
на енергийни блокове;
4. регламент за техническо обслужване и
ремонт на оборудването на ЯППИ;
5. разрешения и лицензии за експлоатация
на блок на АЕЦ, издадени от Агенцията за яд-
рено регулиране (АЯР);
6. инструкции и графици за провеждане на
функционални изпитвания и проверки на важ-
ните за безопасността системи;
7. авариен план и инструкции за ликвидира-
не на авариите в АЕЦ;
8. програми и методики за изпитване на сис-
темите и оборудването на ЯППИ, системите за
безопасност, съгласувани и утвърдени по опре-
делен ред;
9. списък на ядреноопасните работи;
10. доклади за анализ на събитията.
(3) Документацията по ал. 1 и 2 се описва и
се съхранява в технически архив. При промяна
на собственика документацията се предава в
пълен обем на новия собственик, който е длъ-
жен да осигури нейното съхраняване.
Чл. 157. За всяко производствено структур-
но звено (цех, район, участък, лаборатория,
служба) се изготвя списък на необходимите
инструкции, технологични и оперативни схеми,
който се утвърждава от работодателя.
Чл. 158. (1) Измененията в оперативните и
технологичните схеми своевременно се нана-
сят в инструкциите и чертежите от упълномо-
щени длъжностни лица с отбелязване на длъж-
ността им, датата на внасяне на изменението и
с техния подпис.
(2) Направените изменения по ал. 1 се до-
веждат до знанието на персонала чрез запис в
специален дневник за разпореждане.
Чл. 159. (1) Изпълнителните схеми (техно-
логичните и електрическите—първични и вто-
рични електрически вериги) се проверяват за
съответствието им с фактическото състояние
не по-рядко от веднъж на две години.
(2) Списъците с необходимите документи за
структурните звена и експлоатационните ин-
струкции се преразглеждат не по-рядко от вед-
нъж на 3 години, а също и при излизане на нови
наредби, правила, технически условия и др.
Чл. 160. Комплект от необходимите схеми и
инструкции се съхранява при операторите на
преносната и разпределителните мрежи, дис-
печера на топлопреносната мрежа, дежурния
инженер и началник-смените в електрически-
те централи, дежурния в подстанция и ръково-
дителите на оперативно-ремонтни бригади. На-
чинът на съхраняване  се определя с вътрешни
инструкции.