Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 65

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
2.1.1. Инсталираното електрооборудване тряб-
ва да бъде ограничено само до това необходимо 
за използването на съответното помещение с 
изключение на инсталации съобразно т. 2.3.5.
2.1.2. Електрооборудването трябва да бъде 
избрано и инсталирано така, че неговата тем-
пература при нормална работа и повишаването 
на температурата при неизправност да не могат 
да предизвикат пожар или експлозия. Това може 
да се осигури чрез конструкцията на електро-
оборудването или чрез условията за неговото 
инсталиране. 
Никакви специални мерки не са необходими, 
когато вероятността за запалване на съседни 
материали от температурата на повърхността на 
електрооборудването е незначителна.
2.1.3. Термичните изключватели трябва да са 
само с ръчно възвръщане.
2.2. Мерки за защита в условия за евакуация 
при аварийни обстоятелства
2.2.1. Кодовете за класове на външни въз-
действия по условия за евакуация при аварийни 
обстоятелства (кодове BD) са дадени в чл. 26, 
таблица 17 на наредбата.
В условия BD2, BD3 и BD4 електрическите 
инсталации не трябва да се разполагат по изхо-
дите за евакуация, освен когато проводниците 
са снабдени със собствена защитна обвивка (по-
критие) или с обвивка на самата електрическа 
инсталация или не са защитени по друг начин.
Електрическите инсталации в изходите за 
евакуация не трябва да се разполагат в зоните 
на ръчен обсег, когато нямат механична защита 
от възможни увреждания по време на евакуация.
Електрическите инсталации за указателите 
на изходите за евакуация трябва да са с най-
малката възможна дължина.
2.2.2. В условия BD2, BD3 и BD4 комутацион-
ната апаратура и устройствата за управление, с 
изключение на специалните устройства за улес-
няване на евакуацията трябва да бъдат достъпни 
само за упълномощени лица. 
2.2.3. В условия BD3 и BD4 и в зоните на 
изходите за евакуация не трябва да се инсталира 
оборудване, съдържащо леснозапалими течности.
2.3. Помещения с пожарна опасност поради 
естеството на обработвани или складирани 
материали
2.3.1. Кодът за клас на външни въздействия 
е BE2, даден в чл. 26, таблица 17 на наредбата.
Осветителите трябва да бъдат разположени 
на достатъчно разстояние от горими материали. 
При отсъствие на специални указания от про-
изводителя, спотове и прожектори, трябва да 
се разполагат, в зависимост от мощността, на 
минимални разстояния от горими материали, 
както следва:
≤ 100 W – 0,5 m;
> 100 W до 300 W – 0,8 m;
> 300 W до 500 W – 1,0 m.
Над 500 W минималното разстояние от горими 
материали е 1,0 m, като може да са необходими 
и по-големи разстояния.
Лампите и другите съставни елементи на 
осветителите трябва да са защитени от възмож-
ните механични въздействия. Такива защитни 
средства не трябва да са закрепени за фасунгите 
на лампите, освен когато те са неотменима част 
на осветителя. Доработване на осветителите на 
мястото на инсталиране не се разрешава.
Осветител с лампа, от който при повреда 
могат да изпаднат нагорещени частици, трябва 
да се инсталира с екран за защита и безопас-
ност на лампите съобразно инструкцията на 
производителя.
За осветителите, предназначени за директен 
монтаж върху негорими повърхности, не се 
прилага никаква специална маркировка. Осве-
тителите, които не са предназначени за това, са 
означени със знаците
 
2.3.2. Трябва да се вземат мерки за предот­
вратяване нагряването на корпусите на електро-
оборудване, като радиатори или резистори, до 
температури, по-високи от:
90 °С при нормални условия;
115 °С при условия на дефект.
2.3.3. Когато материали като прах или влакна 
могат да се натрупат върху корпуса на електрообо-
рудване в количество, достатъчно за иницииране 
на пожар, трябва да се вземат съответстващи 
мерки за предотвратяване превишението на тем-
пературата над посочените в т. 2.3.2 стойности.
2.3.4. Комутационната апаратура за защита, 
управление и разединяване трябва да се раз-
полага извън помещения, съответстващи на 
код за клас на външни въздействия ВЕ2, освен 
когато апаратурата е разположена в обвивка, 
осигуряваща степен на защита IP4X, или IP5X 
при наличие на прах, или IP6Х при наличие на 
токопроводим прах с изключение на случаите, 
когато се прилага т. 2.3.11.
2.3.5. Електрически инсталации, които преми-
нават през помещения, без да са предназначени 
да бъдат използвани в тях, трябва да отговарят 
на следните условия:
– да нямат никакви съединения по протежение 
на трасето в помещенията, освен когато съеди-
ненията са разположени в негорими корпуси;
– да са защитени от свръхтокове съобразно 
т. 2.3.10;
– да не се използват неизолирани проводници.
2.3.6. В отоплителни инсталации с прину-
дително движение на въздуха въздуховземното 
устройство трябва да бъде разположено извън 
помещения, съдържащи горим прах. Температура-
та на изходящия въздух не трябва да превишава 
стойности, които могат да предизвикат пожар 
в помещението.