Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
в) минимална и максимална скорост на
промяна на натоварването на турбината;
3. за газови централи:
а) минимално време за развъртане на агре-
гата и включване на генератора в паралел с ЕЕС;
б) минимална и максимална скорост на про-
мяна на натоварването на турбината;
4. за газови централи с комбиниран цикъл се
представя поотделно информацията за газова-
та и термичната част според изискванията за
съответните централи по т. 1—3;
5. за електрически централи, използващи
други неконвенционални енергийни източници,
преди включване в паралел с ЕЕС се предста-
вят данни, които са специфични за съответния
енергиен източник.
(3) Преди включване на електрическата цент-
рала в паралел с ЕЕС за основните електричес-
ки и енергийни съоръжения се представят след-
ните данни:
1. за възбудителната система и автоматич-
ния регулатор на възбуждане:
а) производител, принципна схема на възбу-
дителната система и регулатора на възбужда-
не, включваща и резервната система за възбуж-
дане, ако има такава;
б) блокова схема на регулатора на възбуж-
дане, включително диапазон на промяна на
параметрите, според блоковата схема;
в) блокова схема на системния стабилиза-
тор и диапазон на промяна на параметрите;
2. за системата за регулиране на турбината:
а) производител и блокова схема на регули-
ращата система, включително диапазон на про-
мяна на параметрите на регулиране;
б) мъртва зона на регулатора по честота,
възможност за промяна на зоната на нечувст-
вителност;
в) статизъм на регулирането по честота,
възможност за промяна на статизма;
3. данни за собствените нужди на блоковете и
за най-големите двигатели и други големи кон-
суматори, захранвани от собствените нужди;
4. технически заводски данни за първичните
съоръжения—силови трансформатори, прекъс-
вачи, измервателни трансформатори;
5. еднолинейна схема на централата, на която
са обозначени местата на присъединяване на ос-
новното оборудване и първичните съоръжения;
6. блокова схема на организацията на релей-
ната защита на територията на централата—
въздействие, присъединяване към измервател-
ните трансформатори, тип и производител на
отделните видове релейни защити;
7. данни за предвидените по проект настрой-
ки на релейните защити на територията на цент-
ралата в първични величини—импеданс, ток,
напрежение, закъснение по време;
8. заводски данни за средствата, чрез които
електрическата централа се включва в АСДУ,
монтажни схеми и документ, потвърждаващ
разрешението на ползваните честоти.
Чл. 78. В процеса на редовна експлоатация
при предвиждане или възникване на промяна в
техническите данни по чл. 76 и 77 присъедине-
ните производители на електрическа енергия
представят на преносното или съответното раз-
пределително предприятие актуализирана ин-
формация в срок не по-късно от:
1. един месец преди осъществяването на
проект за промяна;
2. три дни след възникването на промяна
вследствие на авария или ремонт.
Ч А С Т  Ч Е Т В Ъ Р Т А
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА РАЗ-
ПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ
ПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Г л а в а  п е т а
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Раздел I
Искане за проучване за присъединяване
Чл. 79. (1) За проучване на условията и начи-
на за присъединяване на обект на разпредели-
телното предприятие към преносната мрежа се
подава писмено искане при:
1. изграждане на нов обект;
2. искане за увеличаване на договорената
присъединена мощност на съществуващ, при-
съединен към преносната мрежа обект;
3. обособяване на нов обект чрез отделяне
от съществуващ присъединен към преносната
мрежа обект, който се нуждае от електроснаб-
дяване чрез отделно присъединяване;
4. изграждане на нови съоръжения за присъ-
единяване, свързано с повишаване на категори-
ята по осигуреност на електроснабдяването.
(2) Писменото искане за проучване за при-
съединяване се подава от разпределителното
предприятие в регионалното подразделение на
преносното предприятие по местонахождение-
то на обекта.
(3) Проучването се заплаща по ценоразпис
на услугите на преносното предприятие.
(4) Когато към обекта се присъединяват и
електропроизводствени мощности, които ще
работят в паралел с електроенергийната систе-
ма, освен искането по ал. 1 се подават и доку-
менти по реда на част трета.
Чл. 80. (1) В искането по чл. 79 се посочват:
1. местонахождението (адресът) и предназ-
начението на обекта;
2. броят, видът, сечението и дължината на
електропроводните;
3. нивото на напрежение;
4. предоставената мощност;
5. присъединената мощност;
6. техническите параметри и схемите на при-
съединявания обект;
7. броят на независимите източници на елект-
роенергия към присъединявания обект, в съот-
ветствие с изискванията за осигуреност на елек-
троснабдяването;