Държавен вестник, бр. 32, 2009 г., стр. 14

С Т Р .  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
изискванията на приложимата наредба по чл. 7
ЗТИП, органите за технически надзор регист-
рират съоръжението. Отказът за регистрация
се мотивира писмено.”
15. Създават се чл. 358а—358д:
“Чл. 358а. Ползвателят е длъжен да уведоми
органа за технически надзор, пред когото е ре-
гистрирал съоръжението чл. 1а, за всяко преус-
тройство на съоръжението и да му представи
следните документи:
1. обяснителна записка за извършените про-
мени;
2. техническата документация, по която е
извършено преустройството;
3. удостоверения за качеството на материа-
лите и съставните части, използвани при преус-
тройството;
4. декларация за съответствие—в случаите
по чл. 352а;
5. протоколи за резултатите от контрола без
разрушаване на заварените съединения и за
проведените изпитвания—с изключение на слу-
чаите по чл. 352а.
Чл. 358б. При промяна на ползвателя на
съоръжението по чл. 1а новият ползвател е
длъжен в 10-дневен срок от настъпване на про-
мяната да уведоми за нея органа за технически
надзор, който е регистрирал съоръжението.
Чл. 358в. (1) Ползвателят по всяко време
може да промени лицето по чл. 349, ал. 1, т. 2,
което осъществява техническия надзор на съо-
ръжението.
(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят
е длъжен да регистрира съоръжението пред
новоизбрано лице по чл. 349, ал. 1, т. 2 и да му
предостави досието по чл. 370ж.
(3) В случая по ал. 1 ползвателят отправя до
лицето по чл. 349, ал. 1, т. 2, което първоначал-
но е регистрирало съоръжението, писмено иска-
не за предоставяне на досието по чл. 370ж, което
съхранява. Лицето е длъжно да предостави доси-
ето в срок 7 дни от получаване на искането.
Чл. 358г. Когато съоръжение по чл. 1а се
бракува или не е експлоатирано повече от 12
месеца, ползвателят му е длъжен да уведоми за
това органа за технически надзор, пред когото
съоръжението е регистрирано, в 10-дневен срок
от настъпване на събитието.
Чл. 358д. Органите за технически надзор по
чл. 349, ал. 1, т. 2 уведомяват писмено всяка
година до 31 януари ГД “ИДТН” за вида, типа,
наименованието, ползвателя и местонахожде-
нието на регистрираните и снетите от регист-
рация през предходната година съоръжения по
чл. 1а, т. 2, 4, 5, 7 и 8, както и за общия брой
регистрирани от тях съоръжения.”
16. В глава десета раздел III се изменя така:
“Раздел III
Технически прегледи и проверки
Чл. 359. (1) Органите за технически надзор
извършват следните технически прегледи на
съоръженията по чл. 1а, т. 1—5, 7 и 8:
1. първоначални—след регистрирането на
съоръженията;
2. периодични:
а) на съоръженията по чл. 1а, т. 1—5 и 7—
веднъж на 12 месеца;
б) на газовите уреди по чл. 1а, т. 8—веднъж
на две години;
3. периодични с изпитване на якост и плът-
ност—на съоръженията по чл. 1а, т. 1—5 и 7—
най-малко веднъж на 10 години;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от 12
месеца;
6. след подмяна или ремонт на елементи под
налягане;
7. по искане на ползвателя на съоръжението;
8. внезапни.
(2) За извършване на техническите прегледи
по ал. 1, т. 1—7 ползвателите на стационарните
съоръжения по чл. 1а, т. 1—5 и 8 са длъжни да
отправят писмено заявление до органите за
технически надзор, които са регистрирали съо-
ръженията, а ползвателите на АГУ да предста-
вят автомобила с АГУ на орган за технически
надзор. Прегледите се извършват във:
1. двуседмичен срок от получаване на заяв-
лението —за прегледите по ал. 1, т. 1, 4—6;
2. шестседмичен срок от получаване на заяв-
лението—за прегледите по ал. 1, т. 2, 3 и 7.
(3) Датите за извършване на техническите
прегледи по ал. 2 се определят от органите за
технически надзор и се съобщават най-малко
5 дни предварително на ползвателя на съоръ-
женията.
(4) Технически прегледи по ал. 1, т. 8 може
да извършва само органът по чл. 349, ал. 1, т. 1
в следните случаи:
1. при извършване на проверки по чл. 42, ал. 1
или чл. 34б, ал. 1 ЗТИП;
2. когато сроковете за извършване на пери-
одичните прегледи по ал. 1, т. 2 или 3 са изтек-
ли и не е постъпило заявление по ал. 2;
3. при обследване на аварии и злополуки със
съоръжения по чл. 1а;
4. при получаване на сигнали, жалби или
предложения от други контролни органи, граж-
дани, организации и др.;
5. при контрол на изпълнението на прину-
дителни административни мерки по чл. 49,
ал. 1 ЗТИП;
6. когато резултатите от извършените тех-
нически прегледи показват, че има предпос-
тавки за появяване на дефекти, които ще зас-
трашат безопасната експлоатация на съоръ-
жението преди изтичането на сроковете по
ал. 1, т. 2 или 3.
(5) Допуска се удължаване до 6 месеца на
определените в чл. 359, ал. 1, т. 3 срокове по
писмено искане на ползвателя на съоръжението
по чл. 1а, т. 1—5 и 7, в което той предлага нова
дата за извършване на периодичния преглед и
технически и организационни мерки за осигуря-
ване на безопасната експлоатация в този срок.