Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 67

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
Чл. 391. (1) Ремонтът и експлоатацията на
уредбите за улично осветление се извършват
само от електротехнически персонал.
(2) Всички работи върху стълбовете се из-
вършват при изключено напрежение.
Чл. 392. (1) При централизирана автома-
тична система на управление на уредбите за
улично осветление се осигурява денонощно
дежурство на оперативен и ремонтно-опера-
тивен персонал, който има на разположение
транспортни средства и телефонна връзка.
Тези изисквания се отнасят и за обслужване-
то на уредбите за рекламно осветление с газо-
разрядни лампи.
(2) Едновременно с почистването на освети-
телите се проверява изправността на закрепва-
щите детайли и на контактите. Профилактич-
ното почистване на осветителите се извършва
през деня.
(3) Подмяната на изгорели лампи и повре-
дени осветители може да се извършва нощем,
ако работните места са достатъчно добре ос-
ветени.
Чл. 393. Работите на височина с помощта
на технически подемни средства се извърш-
ват от специално обучен и подложен на изпит
персонал.
Раздел IV
Рекламни газоразрядни осветителни уредби
Чл. 394. Изискванията по този раздел се от-
насят за техническата експлоатация на реклам-
ни осветителни уредби, изпълнени с газораз-
рядни тръби с тлеещ разряд със студен катод.
Чл. 395. (1) Устройството за рекламно ос-
ветление се избира съгласно изискванията по
Наредба № 3 за устройството на електрически-
те уредби и електропроводните линии.
(2) Всички работи по газоразрядните осве-
тителни уредби се извършват само при из-
ключено напрежение в съответствие с мест-
ни инструкции.
Чл. 396. Всяка рекламна газоразрядна уред-
ба се осигурява с проектна и техническа доку-
ментация, утвърдена скица на уредбата, шабло-
ни на нестандартни детайли (тръби), електри-
ческа схема, акт за приемане на уредбата в ек-
сплоатация, договор за техническо обслужва-
не, отчетен картон за профилактичните изпит-
вания, ремонти и огледи, график за включване
и изключване.
Чл. 397. (1) Проектните и техническите до-
кументации на газоразрядните осветителни уред-
би се съхраняват от собственика или от специа-
лизираното предприятие, което извършва тех-
ническата експлоатация на тези уредби.
(2) Техническите документи на газоразряд-
ните уредби, актът за приемане, договорът за
техническо обслужване, отчетният картон за
профилактични изпитвания и ремонти, графи-
кът за включване и изключване на уредбите се
съхраняват от собственика на уредбата.
Чл. 398. Ръководителят или енергетикът на
предприятието, собственик на рекламна газо-
разрядна уредба, определя лице от персонала,
което отговаря за своевременното включване и
изключване на уредбата и за ежедневния є вън-
шен оглед.
Чл. 399. Лицето, което отговаря за газораз-
рядната уредба, незабавно информира техни-
ческия персонал, експлоатиращ уредбата, или
специализираната фирма, провеждаща експло-
атацията, за всички неизправности в работата
на уредбата и за забелязаните повреди—мига-
не или изгасване на тръби, частични разряди на
елементите, радиосмущения и др.
Чл. 400. При плановите профилактични ре-
монти на рекламните газоразрядни уредби се
извършват:
1. затягане на закрепването, заменяне на
негодните тръбодържатели, свръзки и накрай-
ници, почистване на тръбите и външен оглед на
защитните свързвания—зануляването или за-
земяването;
2. преглед на устройствата за автоматика и
програмно управление;
3. измерване на изолационното съпротивле-
ние на електрическата инсталация и отстраня-
ване на откритите дефекти;
4. измерване на заземителните съпротивле-
ния и отстраняване на откритите дефекти.
Чл. 401. При установяване на видими повре-
ди газоразрядните реклами се изключват.
Чл. 402. Работещите по монтажа и ремонта
на газоразрядни уредби, разположени по пок-
риви, стени и на височини, се подлагат на пред-
варително и периодично (един път годишно)
освидетелстване от медицинска комисия за
работа на височина.
Чл. 403. (1) Ремонтните работи по газораз-
рядните уредби се извършват само през деня.
(2) В комплекта уреди и приспособления,
използвани от монтажните и ремонтните бри-
гади, задължително има:
1. индикатор за високо напрежение;
2. високочестотен индикатор с батерийно
захранване за проверка на изправността на
тръбите;
3. комплект проводници с изолация за висо-
ко напрежение и със запоени пружинни клеми;
4. монтажни инструменти с изолирани
дръжки;
5. предпазен пояс и въже.
Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а
ЕНЕРГИЙНИ МАСЛА
Чл. 404. Енергийните масла, които се прие-
мат и съхраняват в енергийните обекти, подле-
жат на входящ и периодичен контрол.