Държавен вестник, бр. 38, 2021 г., стр. 73

БРОЙ  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
93 
 
7.17.3.1 Водоснабдяване 
 
7.17.3.1.1  Предприемат се мерки за незабавно осигуряване на вода от противопожарния 
тръбопровод с необходимото налягане чрез постоянно налягане или чрез подходящо 
разположени дистанционни пускови съоръжения за противопожарните помпи. 
 
7.17.3.1.2  Доставеното количество вода трябва да е достатъчно за захранване на четири 
дюзи с размери и налягане, посочени в 7.7.5, които могат да бъдат използвани във всяка 
част на товарното помещение, когато са празни. Това количество вода може да се използва 
и със сходни средства, приемливи за Администрацията. 
 
7.17.3.1.3  Осигуряват се средства за ефективно охлаждане на определеното подпалубно 
товарно помещение с обилни количества вода чрез фиксирано разположени пръскащи 
дюзи или чрез наводняване на помещението с вода.  За тази цел могат да се използват 
маркучи в малки товарни помещения и в малки зони на по-големи товарни помещения по 
преценка на Администрацията.  Във всеки случай дренажните и помпените съоръжения са 
такива, че да предотвратяват натрупването на свободни повърхности.  Ако това не е 
възможно, се взема предвид неблагоприятното въздействие върху устойчивостта на 
добавеното тегло и свободната повърхност на водата. 
 
7.17.3.1.4  Изискванията на 7.17.3.1.3 по-горе могат да бъдат заменени с устройства за 
наводняване на определените подпалубни товарни помещения с подходящо вещество. 
 
7.17.3.2     Източници на възпламеняване 
 
Електрическото оборудване и окабеляването не се монтират в затворени товарни 
помещения, освен ако това е от съществено значение за целите на експлоатацията. Въпреки 
това, ако в такива помещения е монтирано електрическо оборудване, то трябва да бъде от 
сертифициран безопасен тип за употреба в опасни среди, на които може да бъде изложено, 
освен ако не е възможно да се изолира напълно електрическата система (чрез отстраняване 
на връзките в системата, различни от предпазителите).  Прорезите на кабелите на палубите 
и вертикалните прегради се херметизират срещу преминаването на газ или пари. За 
прокараните кабели и кабелите в товарните помещения се осигурява защита срещу повреда 
от удар.    Не се разрешава друго оборудване, което може да представлява възможен 
източник на възпламеняване на запалими пари. 
 
7.17.3.3     Система за откриване 
 
Затворените товарни помещения се оборудват с одобрена автоматична система за 
откриване на дим, отговаряща на изискванията на 7.7.1, или със система за откриване, 
която по преценка на Администрацията осигурява еквивалентна защита. 
 
7.17.3.4     Вентилация 
 
7.17.3.4.1  В затворените помещения се осигурява подходяща електрическа вентилация. 
Разположението на вентилацията е такова, че да осигурява най-малко шест смени на 
въздуха на час в товарното помещение на база празно помещение и отвеждане на парите от 
горните или долните части на помещението, в зависимост от случая. 
 
7.17.3.4.2  Вентилаторите трябва да бъдат такива, че да се избягва възможността за 
възпламеняване на запалими смеси от газ и въздух. Над входните и изходните 
вентилационни отвори трябва да бъдат монтирани подходящи телени решетки. 
93 
 
Таблица 7.17-3 
 
Прилагане на изискванията на раздел 7.17.3 за различни класове опасни товари, с изключение на твърди опасни 
товари в насипно състояние 
 
Клас 
 
 
Раздел 
 
1.1- 
1.68 
 
1.4S 2.1 
2.2 
2.3 
 
3.1 
3.2 течности 
 23°C11 
3.3 течности 
>23C11 
 61C 
4.1 
4.2 
4.3 
5.19 5.2 
6.1 течности 6.1 течности 
 23C11 
6.1 течности 
>23C11 
 61C 
6.1 твърди 
вещества 
8 течности 
8 течности 
 23C11 
8 течности 
>23C11 
 61C 
 
8 твърди 
вещества 
 
9 
7.17.3.1.1 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
7.17.3.1.2 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
7.17.3.1.3 
x 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
7.17.3.1.4 
x 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
7.17.3.2 
x 
- 
x 
- 
- 
x 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
x 
- 
- 
- 
x 
- 
- 
- 
7.17.3.3 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
7.17.3.4.1 
- 
- 
x 
- 
x 
x 
- 
x7
x7
x 
x7
- 
- 
x 
x 
x7 
- 
x 
x 
- 
x
7.17.3.4.2 
- 
- 
x 
- 
- 
x 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
x 
x 
- 
- 
x 
x 
- 
- 
7.17.3.5 
- 
- 
- 
- 
- 
x 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
x 
x 
x 
- 
- 
x 
- 
- 
- 
7.17.3.6 
- 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
7.17.3.7 
- 
- 
- 
- 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
x 
x 
- 
- 
x 
x 
- 
- 
7.17.3.8 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
7.17.3.9 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
7.17.3.10 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
7              Когато се изискват „механично вентилирани помещения“ от Международния кодекс за превоз на опасни товари по море, с измененията. 
8              Във всички случаи да се складира на 3 m хоризонтално отстояние от границите на машинното отделение. 
9              Вижте Международния кодекс за превоз на опасни товари по море. 
10              Както е подходящо за превозваните стоки. 
11              Вижте точка на възпламеняване.