Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 108

СТР.  108	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
1
2
3
5. 
Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ
50
6.
Открити складове за дървен материал, горски местности и посевни участъци
30
7.
Железопътни линии
15
8.
Трамвайни и тролейбусни линии
10
9.
Край на автомобилното платно на автомагистрали и пътища I клас от репуб­
ликанската пътна мрежа
10
10.
Край на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове; 
пешеходни алеи и тротоари
5
11.
Въздушни електропроводни линии
 
1,5 пъти висо-
чината на стълба
(3) Разстоянието от обслужващите сгради на 
бензиностанциите до резервоарите, съоръже-
нията за пълнене на резервоарите, шахтите за 
отработени масла, отдушните тръби и колонките 
за зареждане на МПС е най-малко 5 m, а за 
сгради с негорими стени без отвори – 2 m.
(4) Обемът на колонката за зареждане на 
МПС се приема като място от трета група „Екс-
плозивна опасност“ – зона 1, съгласно чл. 268, 
ал. 1, а обемът, заключен между колонката и 
образуващата, спусната от най-високата є част 
към терена на разстояние 1,5 m от основата 
на колонката, е място от клас П-I съгласно 
чл. 248, ал. 1, т. 1.
(5) Разстоянието между съседни колонки за 
зареждане на МПС на територията на бензи-
ностанция за светли горива е най-малко 5 m.
(6) Разстоянието от съоръженията за пълнене 
на резервоарите до колонките за зареждане и 
ревизионните шахти към резервоарите е най-
малко 5 m.
(7) Разстоянието от шахти на подземни 
комуникации до шахти на резервоари, съоръ-
жения за пълнене и колонки за зареждане на 
МПС е най-малко 5 m.
Чл. 620. За едноетажни сгради от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф5.1 се 
разрешава проектиране на раздавателни колонки 
за собствени нужди, при условие че колонките 
са отделени в самостоятелно помещение със 
стени с огнеустойчивост REI (EI) 120.
Чл. 621. Съоръжението за пълнене на резер-
воарите и на ревизионните шахти се изгражда с 
искронеобразуващи капаци от продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2.
Чл. 622. Отдушните тръби на резервоарите 
се проектират с огнепреградители.
Чл. 623. Разрешава се проектиране на резер-
воари за светли горива под пътното платно на 
територията на автоснабдителна станция при 
спазване на следните условия:
1. резервоарите се проектират двустенни, 
като в пространството между стените им се 
предвижда система за контрол и сигнализация 
при възникване на пробив в основния резервоар;
2. резервоарите се монтират на пясъчна 
възглавница върху стоманобетонна плоча и се 
анкерират към плочата;
3. пространството между съседните резер-
воари, както и между резервоарите до стените 
на изкопа се уплътнява с пясък, земна маса 
или олекотен бетон;
4. резервоарите се защитават отгоре със 
стоманобетонна плоча, изчислена за поемане 
на динамичните товари от МПС; капаците на 
ревизионните шахти се проектират плътни, от 
продукти с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2.
Чл. 624. (1) Разрешава се проектирането на 
бензиностанции за светли горива, изградени 
като модулни, затворени съоръжения с надзем-
ни двустенни резервоари с общ геометричен 
обем до 30 m3. 
(2) Минималните разстояния от модулни 
бензиностанции за светли горива до сгради и 
съоръжения, разположени на територията на 
автоснабдителна станция, както и до съседни 
сгради и съоръжения се определят при спаз-
ване на изискванията на този раздел, като те 
се увеличават с 25 %. 
Чл. 625. (1) Тръбите за светли горива на те-
риторията на бензиностанции се проектират на 
дълбочина най-малко 0,5 m от нивото на терена.
(2) Тръбната разводка за бензиностанции, 
разположени на територията на стопански 
обекти, които се използват само за нуждите 
на съответния обект, може да се проектира 
надземна, като се спазват изискванията при 
проектиране на технологични тръбопроводи 
за ЛЗТ и ГТ.
(3) Наливната тръба към резервоарите, 
изпълнени подземно, се проектира на разсто-
яние 0,2 m под долния ръб на тръбата към 
колонките за зареждане. При надземни резер-
воари подаването на гориво към колонките за 
зареждане се осъществява чрез засмукване от 
тръбопровод, влизащ в резервоара над горното 
ниво на течността.
(4) На подходящи места в бензиностанциите 
се проектират отводнителни канали с нефто-
задържател за отвеждане на разлято гориво.
Чл. 626. Когато бензиностанциите са про-
ектирани с ограда, тя се изгражда от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
на разстояние най-малко 3 m от шахтите на 
резервоарите, отдушните тръби, колонките 
за зареждане и съоръженията за пълнене на 
резервоарите.