Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
1. принципите, начините и местата на измерване
на количествата продадена и закупена електричес-
ка енергия;
2. изискванията за точността на измерване, про-
верката на техническите и метрологичните характе-
ристики на измервателните средства/системи и свър-
заните с тях комуникационни връзки;
3. съдържанието на регистри и бази първични
данни на измервателните системи, поддържането им,
както и достъпът до регистъра на измервателната
система;
4. достъпът до информацията, обезпечаваща про-
цеса на сетълмент по чл. 110, ал. 2 от Закона за енер-
гетиката;
5. измерването, валидирането, обработването,
съхраняването и предоставянето на данни от измер-
ването на електрическата енергия на електроенер-
гийния системен оператор и ползвателите на мре-
жите;
6. правата и задълженията на собственика на
измервателна система и на страните по сделките с
електрическа енергия.
Раздел II
Принципи на измерването
Чл. 2. (1) За всяка точка на присъединяване с
търговско измерване към електропреносната, съот-
ветно електроразпределителната мрежа, включител-
но за всеки междусистемен електропровод, пренос-
ното, съответно разпределителното предприятие оси-
гурява и поддържа измервателна система.
(2) Контролното измерване е резервиращо тър-
говското, като средствата и системите за контролно
измерване са с не по-лоши метрологични характе-
ристики от средствата за търговско измерване и се
осигуряват и поддържат от страната (участника),
която го е поискала.
(3) За целите на уреждане на взаимоотношения-
та по сделките с електрическа енергия и валидиране
на информацията при отпадане на средства за тър-
говско и контролно измерване се допуска друг на-
чин за допълване на данните.
Чл. 3. (1) Електромерите за търговско и контрол-
но измерване отчитат и регистрират киловатчасове
(kWh) и/или киловарчасове (kVArh) в мястото на
измерване на активна и/или реактивна (капацитив-
на/индуктивна) електрическа енергия.
(2) Периодичността на отчитане на количества-
та активна и реактивна електрическа енергия по
всяко място на измерване е, както следва:
1. най-малко веднъж месечно за обекти, присъе-
динени към мрежи “високо” и “средно” напрежение,
и за всички обекти с предоставена инсталирана
мощност над 100 kW или годишно потребление/про-
изводство, по-голямо от 200 000 kWh;
2. най-малко веднъж на дванадесет месеца за
обекти, присъединени към мрежа “ниско напреже-
ние” с предоставена инсталирана мощност до 100 kW
и годишно потребление/производство, по-малко от
200 000 kWh;
3. за битови потребители съгласно приетите пе-
риоди на отчитане в общите условия на  договорите,
приети от ДКЕВР.
(3) Разпределителните дружества не са задълже-
ни да монтират и поддържат средства за търговско
измерване на електрическата енергия за всеки пери-
од на сетълмент за обектите по ал. 2, т. 2.
(4) Собствениците на измервателните системи
извършват отчитането на количествата електрическа
енергия съгласно периодите на отчитане по ал. 2 и
предоставят данните от измерването на електро-
енергийния системен оператор.
Чл. 4. (1) Всяко място на измерване трябва да има
постоянен буквено-цифров идентификационен код.
(2) Всяко място на измерване задължително се
отнася към определена балансираща група съглас-
но Правилата за търговия с електрическа енергия.
Чл. 5. (1) Техническите изисквания и специфика-
циите на измервателната система се определят от
нивото на напрежение, предоставената мощност в
мястото на измерване, както и от количеството елек-
трическа енергия, което ще се измерва съгласно
Наредба № 3 от 2004 г. за устройство на електричес-
ките уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90
от 2001 г. и бр. 91 от 2004 г.).
(2) Метрологичните характеристики на средст-
вата/системите за измерване са определени в Наред-
бата за средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол и в Наредбата за съществе-
ните изисквания и оценяване съответствието на сред-
ствата за измерване.
Чл. 6. Всички измервателни системи се доставят,
обслужват, поддържат и контролират в съответствие
с изискванията на тези правила и действащото зако-
нодателство.
Чл. 7. При изграждане на нови и/или реконструк-
ция на системи за измерване проектите се съгласу-
ват с преносното или разпределителното предприя-
тие.
Чл. 8. Произведената електрическа енергия и
електрическата енергия, използвана от потребите-
лите, се измерва със средства за търговско измерва-
не—собственост на преносното или на съответното
разпределително предприятие.
Чл. 9. (1) Преносното предприятие е длъжно да
доставя, монтира и поддържа система за търговско
измерване, регистриране и предаване на данни в
случаите, когато се измерва:
1. енергията от и към производител, присъеди-
нен към електропреносната мрежа;
2. енергията, напускаща и постъпваща в елект-
ропреносната мрежа към и от електроразпредели-
телните мрежи;
3. енергията, постъпваща в електрическите уред-
би на потребители, присъединени към електропре-
носната мрежа;
4. енергията, постъпваща/напускаща по между-
системните електропроводи.
(2) Разпределителното предприятие е длъжно да
доставя, монтира и поддържа средствата за търгов-
ско измерване и прилежащата апаратура за регист-
риране и предаване на данни в случаите, когато се
измерва:
1. енергията, използвана от потребители на енер-
гия за стопански нужди, присъединени към електро-
разпределителната мрежа;
2. енергията, използвана от битовите потребите-
ли, присъединени към електроразпределителните
мрежи ниско напрежение;
3. енергията от и към производители, присъеди-
нени към електроразпределителната мрежа.
(3) Доставката, монтажът и поддръжката на сред-
ствата за търговско измерване и прилежащата апа-
ратура за регистриране и предаване на данни в мес-