Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
(2) Взаимоотношенията, възникващи във 
връзка с разпоредбите по тази глава, се уточ-
няват и договарят:
1. за новоприсъединявани ползватели на 
преносната мрежа – в договорите за присъе-
диняване, които те сключват с оператора на 
електропреносната мрежа;
2. за вече присъединени ползватели на пре-
носната мрежа – в договорите по чл. 62 и/или в 
нови договори за присъединяване за предвидените 
случаи в чл. 4, ал. 1, т. 2 – 8 от Наредба № 6 от 
2004 г. за присъединяване на производители и 
потребители на електрическа енергия към пренос-
ната и разпределителните електрически мрежи.
(3) За производители на електрическа енергия, 
подали искане за присъединяване, операторът 
на електропреносната мрежа спазва следния 
приоритет към технико-икономически най-из-
годния възел или елемент от преносната мрежа 
за присъединяване:
1. водноелектрически централи (ВЕЦ), които 
освен за електропроизводство се използват и за 
допълнителни функции по Закона за водите;
2. топлофикационни електрически центра-
ли (ТЕЦ), използващи биомаса като енергиен 
източник;
3. ТЕЦ, използващи слънчевата радиация 
като енергиен източник;
4. ТЕЦ;
5. заводски електроцентрали, произвеждащи 
пара за основно производство;
6. ВЕЦ;
7. електрически централи на биомаса;
8. фотоволтаични електрически централи 
(ФЕЦ);
9. вятърни електрически централи (ВяЕЦ);
10. всички останали технологии.
(4) При наличие на два или повече произво-
дители, отговарящи на едни и същи условия по 
ал. 3, се прилага принципът на първия подал 
заявление за присъединяване.
(5) Случаите по ал. 3 и 4 не касаят производи-
телите, с които операторът на електро­преносната 
мрежа вече е сключил договор за присъединяване.
Раздел II
Технически параметри на преносната мрежа
Чл. 21. Проектни и експлоатационни параме-
три за напреженията в преносната мрежа ВН:
1. Номиналните напрежения и допустимите 
отклонения от тях в преносната мрежа и в мес-
тата на присъединяване на ползвателите при 
нормална работа са, както следва:
Номинални 
напрежения
Допустими отклонения
110 kV
98 kV ≤ U ≤ 123 kV
90 %...112 %
220 kV
198 kV ≤ U ≤ 245 kV
90 %...110 %
400 kV
380 kV ≤ U ≤ 420 kV
95 %...105 %
2. Поддържаните стойности на напрежението 
в отделните възли на преносната мрежа се оп-
ределят и регулират от оператора на преносната 
мрежа, а в подстанции (РУ) за присъединяване 
на разпределителни мрежи – координирано с 
операторите на разпределителните мрежи.
3. Централизираното денонощно регулиране на 
напрежението в преносната мрежа се извършва 
съгласно Инструкция за регулиране на напреже-
нието в преносната електрическа мрежа 110 ... 
400 kV и „График по напрежение“ на оператора 
на преносната мрежа.
4. Операторът на преносната мрежа и полз-
вателите избират съоръженията на електро­
енергийната система и съоръженията за при-
съединяваните на електроенергийните обекти 
така, че колебанията на напрежението при къси 
съединения и/или пренапрежения да не смущават 
нормалната им работа.
5. Устойчивостта на ползвателите трябва да 
бъде запазена, докато стойността на напреже-
нието в мястото на присъединяване е ≥ 80 % 
от номиналната.
6. С цел предотвратяване на каскадни из-
ключвания и нарушаване на баланса между 
производство и потребление по време на къси 
съединения в електроенергийната система полз-
вателите трябва да приемат без смущения крат-
котрайни понижени стойности на напрежението, 
както следва:
а) липса на напрежение в мястото на присъ-
единяване за време, по-малко от 0,15 секунди;
б) стойността на напрежението в мястото на 
присъединяване е по-ниска от 50 % от номинал-
ната за време, по-малко от 0,7 секунди;
в) напрежението в мястото на присъединяване 
се възстановява до нормалните си стойности за 
време, по-малко от 1,5 секунди.
7. При понижаване на напрежението вслед-
ствие на претоварвания на електропроводи или 
трансформатори противоаварийната автоматика 
трябва да го възстанови до нормалните му стой-
ности за време, по-малко от 20 секунди.
8. При повишаване на напрежението поради 
оставане на празен ход на електропроводи про-
тивоаварийната автоматика трябва да го въз-
станови до нормалните му стойности за време, 
по-малко от 10 секунди.
Чл. 22. Номиналната честота на електроенер-
гийната система е 50,00 Hz. Зададената стойност 
на честотата може да бъде 49,99 Hz, 50,00 Hz и 
50,01 Hz. При нормални експлоатационни условия 
се допускат отклонения от номиналната стойност 
в интервала от 49,8 Hz до 50,2 Hz.
Чл. 23. (1) Преносната мрежа ВН работи с 
директно заземен звезден център.
(2) Мястото и начинът на заземяване на 
звездните центрове на страна ВН на съоръже-
нията на ползвателите на преносната мрежа се 
определят от оператора на електропреносната 
мрежа съобразно техническите характеристики на 
преносната мрежа и съоръженията на ползвателя.
Чл. 24. За нуждите на проектирането, избора 
на съоръжения и режими на работа ползвателите 
могат да поискат специализирана техническа ус-
луга от оператора на електропреносната мрежа, 
отнасяща се до:
1. изследване потокоразпределението при 
нормални и ремонтни схеми;