Държавен вестник, бр. 98, 2013 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  98
(2) За клиенти, закупуващи електрическа енер-
гия по свободно договорени цени от доставчик, 
различен от крайния снабдител, или доставчик 
от последна инстанция, операторът на разпре-
делителната мрежа предоставя на доставчика 
информация за дължимата сума от съответния 
клиент вследствие на установеното неизмерване, 
непълно или неточно измерване. Ако между 
оператора на разпределителната мрежа и търго-
веца няма сключен рамков договор въз основа 
на сключен комбиниран договор между клиента 
и търговеца, операторът представя на клиента 
фактурата за дължимата сума вследствие на 
неизмерване, непълно или неточно измерване, 
определена на база коригираните количества 
електрическа енергия, действащата цена, по 
която операторът на разпределителната мрежа 
закупува от обществения доставчик електриче-
ска енергия за покриване на технологичните си 
разходи и дължимите мрежови цени.
Раздел Х
Контролно и техническо измерване
Контролно измерване
Чл. 52. (1) Системата за контролно измерване 
се осигурява и поддържа от страната, която го е 
поискала, като изграждането и експлоатацията є 
се съгласува с оператора на съответната мрежа.
(2) Контролната измервателна система е от-
делна от търговската и използва отделни намотки 
на токовите трансформатори, както и отделни 
вериги на напреженовите трансформатори.
(3) Контролните измервателни системи не 
могат да бъдат с по-лоши метрологични харак-
теристики от тези за търговското измерване.
(4) Контролното измерване се изгражда в 
мястото на търговското измерване, като се 
осигуряват същите условия на околната среда.
(5) По преценка на оператора на съответна-
та мрежа може една и съща вторична намотка 
на токовите трансформатори да се използва за 
търговски и контролни електромери.
(6) Използването на данните на контролното 
измерване се уреждат със споразумение между 
страните.
Чл. 53. (1) Ползвателят няма право без пред-
ставител на оператора на съответната мрежа да 
преустройва, ремонтира или заменя елементите 
на средствата за контролно измерване, както и 
да нарушава пломба, знак или друго контролно 
приспособление на тези средства.
(2) Операторът на съответната мрежа няма 
право без представител на ползвателя да пре­
устройва, ремонтира или да заменя елементите 
на средствата за контролно измерване, както и 
да нарушава пломба, знак или друго контролно 
приспособление на тези средства.
Техническо измерване
Чл. 54. (1) Системата за техническо измерване 
се осигурява и поддържа от страната, която го е 
поискала, като изграждането и експлоатацията є 
се съгласува с оператора на съответната мрежа.
(2) Системата за техническо измерване е от-
делна от търговската и контролната и използва 
отделни вериги от съществуващите токови и 
напреженови трансформатори.
Раздел ХІ
Контрол за спазване на правилата
Чл. 55. Контролът за спазване на тези правила 
е част от контрола за изпълнение на условията 
на издадените от ДКЕВР лицензии.
Чл. 56. Всички спорове, възникнали във 
връзка с прилагане на тези правила, се отнасят 
за решаване от ДКЕВР по реда на Закона за 
енергетиката.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Измерване“ означава регистриране на 
произведената или употребената активна и ре-
активна електрическа енергия.
2. „Електромер за техническо измерване“ е 
електромер, различен от търговския и контролния 
и служи за целите на баланса на електрическа 
енергия или други нетърговски цели.
3. „Контролен електромер“ е електромер, 
различен от търговския и служещ за източник 
на информация в определени случаи.
4. „Междусистемни електропроводи“ са елек-
тропроводи и принадлежащите им съоръжения, 
осигуряващи връзка с други електроенергийни 
системи или части от тях.
5. „Обект“ е всяка обособена по отношение 
на измерването на електрическа енергия про-
изводствена единица на участник в пазара на 
електрическа енергия, която произвежда или 
потребява електрическа енергия.
6. „SCADA“ е информационно управляваща 
система за събиране, обработване, регистриране 
и визуализиране на информация, необходима 
за оперативното и аварийното управление на 
електроенергийната система, както и за след­
оперативен анализ.
7. „Точност“ е предвидената допустима грешка 
на всяко измервателно устройство в зависимост 
от местоположението му и допустимата грешка 
на свързаните към него токови и напреженови 
трансформатори.
8. „Търговски електромер“ е основна със-
тавна част на всяка измервателна система, 
която осигурява измервателна информация за 
търговски цели.
9. „Търговски участници“ по смисъла на тези 
правила са производителите на електрическа 
енергия, търговците на електрическа енергия, 
крайни клиенти, общественият доставчик на 
електрическа енергия, крайните снабдители 
на електрическа енергия, операторите на елек-
тропреносна/електроразпределителни мрежи и 
доставчиците от последна инстанция.
10. „ENTSO-E“ е международна организация 
„Европейска мрежа на операторите на преносната 
система за електроенергия“.