Държавен вестник, бр. 93, 2003 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  93
Б. Норми за допустими емисии (НДЕ) за прах, изра-
зени в mg/Nm3, за нови ГГИ, отговарящи на чл. 7, ал. 2,
с изключение на газовите турбини:
Твърди горива
(6 % кислородно съдържание)
От 50 до 100 MWth
Над 100 MWth
50
30
Течни горива
(3 % кислородно съдържание)
От 50 до 100 MWth
Над 100 MWth
50
30
Газообразни горива
(3 % кислородно съдържание)
В общия случай
5
Газ от доменни пещи
10
Газове от стоманодобивната промишленост,
които могат да се използват другаде
30
Приложение № 6
към чл. 8, ал. 1, чл. 10,
ал. 1, чл. 14, ал. 1
Списък на съществуващите ГГИ
№
Голяма горивна инсталация
Енергиен сектор
1. ТЕЦ “Бобов дол”—ЕАД
2. ТЕЦ “Брикел”—ЕАД
3. ТЕЦ “Варна”—ЕАД
4. ТЕЦ “Марица-изток 2”—ЕАД
5. “Енергийна компания Марица-изток 3”—АД
6. ТЕЦ “Марица 3”—ЕАД
7. “Топлофикация Бургас”—ЕАД
8. “Топлофикация Варна”—ЕАД,
ТФЦ “Владислав Варненчик”
9. “Топлофикация Велико Търново”—ЕАД
10. “Топлофикация Враца”—ЕАД, ТФЦ “Градска”
11. “Топлофикация “Враца”—ЕАД, ТФЦ “Младост”
12. “Топлофикация Габрово”—ЕАД
13. “Топлофикация Казанлък”—ЕАД
14. “Топлофикация “Плевен”—ЕАД
15. “Топлофикация Пловдив”—ЕАД,
ТЕЦ “Пловдив-север”
16. “Топлофикация Пловдив”—ЕАД,
ТЕЦ “Пловдив-юг”
17. “Топлофикация Перник”—ЕАД, ТЕЦ “Република”
18. “Топлофикация “Русе”—ЕАД, ТЕЦ “Русе-запад”
19. “Топлофикация “Русе”—ЕАД, ТЕЦ “Русе-изток”
20. “Топлофикация Сливен”—ЕАД
21. “Топлофикация София”—ЕАД, ОЦ “Земляне”
22. “Топлофикация София”—ЕАД, ОЦ “Люлин”
23. “Топлофикация София”—ЕАД, ТЕЦ “София”
24. “Топлофикация София”—ЕАД, ТЕЦ “София-изток”
25. “Топлофикация Шумен”—ЕАД
Промишлен сектор
26. ТЕЦ към “Агробиохим”—АД, Стара Загора
27. ТЕЦ към “Видахим”—АД, Видин
28. ТЕЦ “Девен”—АД, Девня
29. ТЕЦ към “Захарни заводи”—АД, Горна Оряховица
30. ТЕЦ към “Кремиковци”—АД, София
31. ТЕЦ към “ЛУКойл—Нефтохим”—АД, Бургас
32. ТЕЦ към “Нова Плама”—АД, Плевен
33. ТЕЦ към “Пиринхарт”—АД, Разлог
34. ТЕЦ към “Свилоза”—АД, Свищов
35. ТЕЦ към “Фабрика за хартия—Стамболийски”,
Стамболийски
36. ТЕЦ “Хименерго”—ЕАД, към “Химко”—АД, Враца
Приложение № 7
към чл. 12
Тавани и прогресивно ограничаване на емисии-
те на SO2 от съществуващи инсталации
Емисии
Тавани
Процент на
Процент на
от SO2
на емисиите
ограничаване
ограничаване
от ГГИ
от SO2
спрямо
спрямо
през
в килотона/г.
емисиите
коригираните
1980 г.
от 1980 г.
емисии
в кило-
от 1980 г.
тона
Фаза Фаза Фаза Фаза Фаза Фаза Фаза Фаза Фаза
1734
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003
1410 1300 1190 -19% -25% -31% -19% -25% -31%
Приложение № 8
към чл. 12
Тавани и прогресивно ограничаване на емисии-
те на NOx от съществуващи инсталации
Емисии
Тавани
Процент на
Процент на
от NOx
на емисиите
ограничаване
ограничаване
(като
от NOx
спрямо
спрямо
NO2)
в килотона/г.
емисиите
коригираните
от ГГИ
от 1980 г.
емисии
през
от 1980 г.
1980 г.
в кило-
тона
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 1 Фаза 2
Фаза 1
Фаза 2
155
1993
1998
1993
1998
1993
1998
125
95
-19%
-39%
-19%
-39%
Приложение № 9
към чл. 28, ал. 2
А. Процедури за контрол и оценка на емисиите
от големи горивни инсталации
1. Концентрациите на серен диоксид, прах, азотни
оксиди се измерват непрекъснато във всички големи
горивни инсталации с номинални термични мощности,
равни или над 100 MWth.
2. Мониторингът нa SO2 и прах може да бъде огра-
ничен до собствени периодични измервания или други
подходящи процедури за определяне в случаи, където
такива измервания или процедури, потвърдени и одоб-
рени от компетентните органи, позволяват определяне
на концентрация.
3. За някои инсталации, необхванати в т. 1, компетент-
ните органи могат да изискват, където преценят, че е не-
обходимо, провеждането на собствени непрекъснати из-
мервания на някой или трите посочени замърсители.
4. В случаите, където не се изискват собствени не-
прекъснати измервания, извършването на собствени
периодични измервания се провежда през период не
по-голям от 6 месеца.
5. При съществено изменение на типа на горивото,
използвано при работния режим на инсталацията, опе-
раторите на ГГИ информират съответната РИОСВ и
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),
които съгласно чл. 6 от Наредба № 6 от 1999 г. за реда
и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвиж-
ни източници определят дали съгласуваните методи и
средства за измерване остават адекватни или се нужда-
ят от изменение.