Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 65

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
5. силите и моментите на противодействие,
предизвикани от опорите, присъединителните
елементи, тръбопроводите и др.;
6. корозията, ерозията и умората на матери-
алите;
7. разпадането на нестабилните флуиди;
8. измененията, настъпили в свойствата на
материалите, от които са произведени елемен-
тите, които няма да бъдат заменени;
9. остатъчният ресурс на елементите, които
няма да бъдат заменени.
(2) Натоварванията, които могат да дейст-
ват по едно и също време, трябва да се отчитат
при проектирането, като се вземе предвид ве-
роятността от едновременното им появяване.
Чл. 172. При определяне якостта на елемен-
тите на съоръжението под налягане, които се
заменят или ремонтират, трябва да се спазват
следните изисквания:
1. необходимата якост трябва да се определя
по изчислителния метод, използван при проек-
тирането на съоръжението, или по методи, пред-
видени в българските стандарти, с които се
въвеждат хармонизираните европейски стандар-
ти към приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП;
2. изчислителното налягане не трябва да е
по-ниско от изчислителното налягане, използ-
вано при проектиране на съоръжението;
3. когато един съд се състои от отделни ка-
мери, при изчисляване на дебелината на стена-
та, която ги разделя, трябва да се отчита въз-
можната най-голяма разлика в наляганията на
съседните камери;
4. трябва да се вземат под внимание всички
възможни комбинации на температурата и на-
лягането, които могат да настъпят при предви-
димите условия на работа;
5. максималните напрежения и концентра-
цията на пиковите напрежения трябва да са в
безопасни граници.
Чл. 173. В техническата документация по
чл. 168 трябва да се посочат:
1. за пълзене—проектният брой часове за
работа на съоръжението при определена тем-
пература;
2. за умора—проектният брой на работни-
те цикли при определени стойности на напре-
жение;
3. за корозия—прибавката за корозия, прие-
та при проектирането.
Чл. 174. (1) Материалите, които се използ-
ват за ремонт на съоръжението под налягане,
трябва:
1. да имат свойства, съответстващи на усло-
вията за експлоатация и изпитване, да са доста-
тъчно пластични и жилави и да са подбрани
така, че да не се допусне крехко разрушаване;
2. да имат необходимата химическа устой-
чивост към флуида в съоръжението под наляга-
не и да не променят съществено химическите и
физическите си свойства през предвидения срок
за експлоатация на съда;
3. да са подбрани така, че при контакт между
различни материали да не се предизвикват не-
допустими вредни влияния;
4. да съответстват на българските стандар-
ти, с които се въвеждат хармонизираните ев-
ропейски стандарти, или да са одобрени от
нотифициран орган или оценени съгласно На-
редбата за съществените изисквания и оценя-
ване съответствието на съоръженията под на-
лягане.
(2) За ремонт на съоръженията под наляга-
не могат да се използват и материали, произве-
дени в друга държава—членка на Европейския
съюз, в Турция или в държава—страна по Спо-
разумението за Европейското икономическо
пространство, ако производителят на материа-
лите е предвидил употребата им при темпера-
турата и налягането, при които се предвижда да
работи ремонтираното съоръжение.
Чл. 175. Лицето, извършващо ремонта на
съоръженията под налягане, трябва да осигури
и удостовери съответствието на използваните
материали с техническата документация по
чл. 168 с удостоверение за специфичен контрол
вид 3.1 или вид 3.2 по БДС EN 10204.
Чл. 176. При ремонт на съоръжения под на-
лягане не трябва да се използват изработени
чрез ръчни способи изпъкнали или бортовани
дъна или други профилни елементи.
Чл. 177. Когато има опасност от изменение
на свойствата на материала на детайла, което
може да доведе до нарушаване на безопасност-
та на съоръжението под налягане, на детайла
трябва да се извърши подходяща термична об-
работка.
Чл. 178. Не се допуска наплавяване с метал
на дефекти на елементи под налягане, ако дъл-
бочината на дефекта е по-голяма от 10 на сто от
минимално допустимата дебелина на стената
на елемента.
Чл. 179. (1) Неразглобяемите съединения на
елементите под налягане трябва да са изпълне-
ни в съответствие с процедури, одобрени от
нотифициран орган.
(2) Неразглобяемите съединения на елемен-
тите под налягане трябва да се изпълняват от
персонал, одобрен от нотифициран орган, или
от лице, акредитирано от член на Европейска-
та организация за акредитация да извършва
сертификация на персонал за изпълнение на
неразглобяеми съединения.
Чл. 180. Оценяването и изпитванията без
разрушаване на неразглобяемите съединения
на ремонтираните съоръжения под налягане
се извършват от орган за контрол, акредити-
ран от член на Европейската организация за
акредитация.
Чл. 181. (1) Обемът и видът на изпитвания-
та без разрушаване на неразглобяемите съеди-
нения на ремонтираните съоръжения под наля-
гане трябва да съответстват на техническата
документация за производството им. Когато те