Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 628. Топлопреносната мрежа се допълва
с вода  непрекъснато, като при работен режим
се поддържа зададеното налягане на смукател-
ната страна на мрежовите помпи, а при стати-
чен режим на мрежата—статичното налягане.
Чл. 629. (1) Инсталацията за запълване/до-
пълване на топлопреносната мрежа  осигурява
подаването на химически обработена и деаери-
рана вода при динамичен и при статичен режим.
(2) Водата за допълване  отговаря на изиск-
ванията на глава  двадесет и шеста, раздел IV.
(3) За промиване на топлопроводите и за
запълване в авариен режим се осигурява пода-
ване на необработена химически вода от питей-
ния водопровод или от водопроводите за техни-
ческа вода.
(4) Всеки случай на подаване на необработе-
на вода в топлопреносната мрежа се документи-
ра в оперативния дневник, като се отбелязват
количеството и източникът на водоползване.
(5) Контролният кран, монтиран между спи-
рателната арматура на тръбопровода, който
съединява допълващото устройство с водопро-
вода за техническа, циркулационна или питей-
на вода, е отворен при нормална работа на топ-
лопреносната мрежа. Спирателната арматура
се пломбира при крайно затворено състояние.
(6) Допълващият тръбопровод се снабдява с
разходомер за отичане на допълващата вода.
Чл. 630. (1) Пускът на водните топлопренос-
ни мрежи се състои от следните операции:
1. запълване на топлопроводите с мрежова
вода и обезвъздушаване;
2. установяване на циркулация;
3. проверка плътността на мрежата;
4. включване на потребителите и пусково
регулиране на мрежата.
(2) Топлопроводите се запълват с мрежова
вода с температура на водата не по-висока от
70 °С при изключени системи на топлопотреб-
ление.
(3) В периода на пуска се води наблюдение
за запълването и подгряването на топлопрово-
дите, състоянието на спирателната арматура,
салниковите компенсатори, дренажните уст-
ройства.
(4) Последователността и скоростта на про-
веждането на пусковите операции изключват
възможността за значителни топлинни дефор-
мации на топлопроводите.
Чл. 631. (1) Пускът на парните топлопренос-
ни мрежи се състои от следните операции:
1. подгряване и продувка на паропроводите;
2. запълване и промивка на кондензопрово-
дите;
3. включване на потребителите.
(2) Преди началото на подгряване армату-
рата на отклоненията от подгреваемия участък
се затваря. Подгряването се започва от магис-
тралата и след това поред на нейните разклоне-
ния. Неголемите слаборазклонени паропрово-
ди може да се подгряват едновременно по цяла-
та мрежа.
Чл. 632. Топлопреносните мрежи, принад-
лежащите им камери, спирателната и регули-
ращата арматура, компенсаторите и другите
съоръжения се обозначават с диспечерски но-
мер в съответствие с оперативната схема при
оператора на топлопреносната мрежа.
Чл. 633. (1) На оперативната схема се отбе-
лязват камерите и проходимите канали, изло-
жени на опасност от проникване на газ.
(2) Камерите, в които е възможно натрупва-
не на газ, се означават със специални знаци и
оцветяване, а люковете се снабдяват със зак-
лючващи се устройства.
(3) Преди започване на работа в камери и
канали с възможно натрупан газ задължително
се извършва проверка за наличието на газ.
Чл. 634. (1) При експлоатацията на топло-
преносните мрежи непрекъснато се следи и кон-
тролира режимът на работа на съоръженията,
състоянието на съоръженията, нарушенията в
нормалната работа и причините за възникна-
лите аварии.
(2) Състоянието на неподвижните и подвиж-
ните опори и на компенсиращите устройства се
проверява периодично по график най-малко
веднъж в годината.
(3) Установените неизправности, дефекти и
повреди се документират в специален дневник
и причините за тяхното възникване своевремен-
но се изясняват и анализират.
(4) Забранява се експлоатирането на топло-
преносната мрежа или на елементи от нея в
случаите на:
1. възникване на повреди, които са опасни за
работата им, замърсяват околната среда и за-
страшават здравето на хората;
2. превишаване на параметрите на работно-
то налягане и температура над допустимите
стойности;
3. появяване на големи пропуски на топло-
носител;
4. получаване на трайни повреди на дренаж-
ни, отводнителни и вентилационни системи на
канали и шахти, неподвижни и подвижни опо-
ри, пружинни опори и окачвания и при изявена
корозия на металните конструкции.
Чл. 635. Неработещите участъци от топлопре-
носната мрежа се запълват с химически очистена
и деаерирана вода и се намират под налягане.
Чл. 636. (1) Не се разрешава спирателна ар-
матура в топлопреносните мрежи да се изпол-
зва като регулираща.
(2) Спирателната арматура може да се из-
ползва за регулиране на разход или за дросели-
ране само в случай, че конструкцията є позво-
лява това.
Чл. 637. (1) Средствата за технологичен кон-
трол, защита и регулиране отговарят на техни-
ческата нормативна уредба и се поддържат в
изправност и готовност за действие.
(2) Топлопреносната мрежа работи с вклю-
чени технологични защити. Изключването на
технологичните защити се допуска с разреше-