Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 43

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
д) време за спиране;
е) резерв за първично регулиране;
ж) резерв за вторично регулиране;
з) мощностна диаграма на синхронния ге-
нератор;
и) допустим брой пускания/спирания за оп-
ределен период от време;
к) номинална мощност;
л) други параметри, съгласувани между за-
интересованите страни;
2. за хидроагрегати:
а) време за пускане;
б) работен диапазон;
в) резерв за първично регулиране;
г) резерв за вторично регулиране;
д) възможност за пускане без външно за-
хранване, работа на остров и възстановяване на 
останала без захранване мрежа;
е) мощностна диаграма на синхронния ге-
нератор;
ж) скорост на изменение на товара;
з) ограничения при работа в каскада;
и) ограничения при комплексно водоползване;
к) номинална мощност;
л) други параметри, съгласувани между за-
интересованите страни.
Раздел IV
Планиране на допълнителните услуги
Чл. 92. Правилата в този раздел определят:
1. видовете допълнителни услуги;
2. критериите за качество на предоставяните 
услуги;
3. критериите, прилагани от ЕСО при тяхното 
планиране, договаряне и използване.
Чл. 93. (1) Допълнителни услуги се предос-
тавят от ползвателите на преносната мрежа по 
разпореждане на оператора на електропреносната 
мрежа при управлението на електроенергийната 
система в реално време и се регламентират с 
договори между оператора на електропреносната 
мрежа и ползвателите на преносната мрежа.
(2) Операторът на електропреносната мрежа 
изпълнява своята основна функция за сигурно, 
качествено и ефективно управление на електро-
енергийната система чрез извършване на сис-
темни услуги, като една част от тях предоставя 
сам (планиране, диспечиране и управление на 
надеждната синхронна работа на нейните полз-
ватели; балансиране на доставките; измерване и 
отчитане на мощността, регулиращата и балан-
сиращата енергия; уреждане на задълженията на 
пазарните участници).
(3) За реализиране на някои системни услуги 
операторът на електропреносната мрежа закупува 
допълнителни услуги от ползватели на мрежата 
и ги предоставя на всички останали ползватели.
Чл. 94. Допълнителните услуги включват:
1. участие на производствените агрегати в 
първично регулиране на честотата;
2. участие на производствените агрегати във 
вторично регулиране на честотата и обменните 
мощности;
3. участие в третично регулиране на мощ-
ността – бърз третичен резерв;
4. предоставяне на студен резерв – бавен 
третичен резерв.
Чл. 95. (1) Разполагаемостта на генериращи 
блокове за участие в първичното, вторичното 
и третичното регулиране, както и студеният 
резерв се договарят и заплащат отделно от 
електроенергията.
(2) За изпълнението на задълженията си във 
връзка с регулирането на честотата и обменните 
мощности операторът на електропреносната мре-
жа планира доставката на всички допълнителни 
услуги съгласно чл. 94.
Чл. 96. Условията, при които се предоставят 
допълнителни услуги на оператора на електро­
преносната мрежа по договори с ползвателите на 
преносната мрежа, трябва да дават възможност за:
1. количествена и качествена оценка на ус-
лугата чрез измерване на определени параметри 
по съгласуван между страните начин;
2. контрол от оператора на електропреносната 
мрежа по всяко време;
3. доказване на способността да се предоставят 
услугите чрез периодични изпитания.
Чл. 97. (1) Първичното регулиране на често-
тата цели бързо възстановяване на равновесието 
между производство и потребление на принципа 
на солидарно участие на група машини или 
партньори. Практически, това е честотна корек­
ция на заданието по активна мощност в турбин-
ните регулатори, чието първично регулиране е 
активирано по разпореждане на оператора на 
електропреносната мрежа.
(2) Резервът за първично регулиране Рp е 
положителната част на обхвата на първичното 
регулиране от работната точка преди смущението 
до максималната мощност за първично регули-
ране. Понятието резерв за първично регулиране 
е приложимо както за генериращи блокове, 
така и за контролни блокове за регулиране. За 
отделните контролни блокове от Синхронната 
зона на Континентална Европа изискваният 
резерв за първично регулиране се разпределя и 
утвърждава от Регионална група Континентална 
Европа на ENTSO-E.
(3) Предоставянето на резерва за първично 
регулиране се дефинира със следните показатели:
1. статизъм на турбинните регулатори, който 
се изчислява по формулата:
[ ]
%
,
100
P
P
f
f
n
n D
D
=
σ
където:
DP е промяната на мощността на блока, MW;
Pn – номиналната мощност на блока, MW;
Df – отклонението на честотата, Hz;
fn – номиналната честота на електроенергий-
ната система, Hz.
Статизмът на турбинните регулатори трябва 
да бъде настройваема величина в диапазона от 
2 % до 10 %; точната му стойност за всеки блок 
в електроцентралите се задава от оператора на 
електропреносната мрежа;
2. мъртва зона, в която турбинният регулатор 
не реагира при промяна на честотата; тя трябва 
да бъде настройваема величина в диапазона от 
0 до ± 500 mHz спрямо номиналната честота;