Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 739. При експлоатацията на системите
за горещо водоснабдяване:
1. се осигурява качество на горещата вода в
съответствие със санитарно-хигиенните норми;
2. се поддържа температура на горещата
вода в местата на водоползване в системите
на централизирано горещо водоснабдяване не
по-ниска от 60 °С в откритите системи за топ-
лоснабдяване, не по-ниска от 50 °С в затворе-
ните системи и не по-висока от 75 °С за двете
системи;
3. се осигурява разход на гореща вода с уста-
новените норми.
Чл. 740. При експлоатация на системите за
горещо водоснабдяване се следи за:
1. изправността на оборудването, тръбопро-
водите, арматурата, контролно-измервателни-
те прибори и автоматика;
2. данните от контрола на параметрите на
топлоносителя и качествените показатели.
Чл. 741. Не се разрешава използване на мре-
жова вода за горещо водоснабдяване от затво-
рени системи.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  п е т а
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ОТОПЛИ-
ТЕЛЕН СЕЗОН
Чл. 742. При подготовката за отоплителния
сезон за осигуряване на надеждно топлоснаб-
дяване се изпълнява комплекс от мероприятия,
основните от които са:
1. отстраняване на констатираните наруше-
ния в топлините и хидравличните режими на
работа на енергийните съоръжения;
2. провеждане на изпитания на източниците
на топлина, топлопреносните мрежи и систе-
мите на отопление;
3. вземане на проби за проверка на корозион-
ното износване на метала на тръбопроводите;
4. промивка на оборудването и тръбопрово-
дите на източника на топлина и системите за
отопление;
5. изпитвания на топлопреносната мрежа за
топлинни и хидравлични загуби;
6. разработване на експлоатационни режи-
ми за работа;
Чл. 743. Оценката на готовността за отоп-
лителния сезон включва проверки за:
1. изпълнението на плана за ремонтните
работи;
2. състоянието на топлопреносната мрежа;
3. състоянието на отоплителната инста-
лация;
4. състоянието на контролно-измервателна-
та апаратура и автоматика;
5. наличието на принципни схеми и инструк-
ции за експлоатация на съоръженията.
Чл. 744. Преди началото на отоплителния
сезон се извършва промивка на консервирани-
те съоръжения.
Чл. 745. За котелните установки се осигуря-
ват нормативните резерви от горива.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ш е с т а
ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕН
РЕЖИМ НА ТОПЛОСИЛОВИ УРЕДБИ И
ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ
Чл. 746. Водоподготовката, корекционното
обработване на водата, обработването и отвеж-
дането на технологичните отпадъчни води се
извършват при спазване на проектните техно-
логии, техническите изисквания за експлоата-
ция на енергийните съоръжения и нормите за
опазване на околната среда.
Чл. 747. Не се разрешава експлоатацията на
топлосиловите уредби и топлопреносните мре-
жи при неизправни инсталации за корекционно
обработване на водата и без извършване на
химичен контрол.
Чл. 748. Съоръженията и помещенията, ко-
ито са свързани с работата и съхраняването на
агресивни и опасни реагенти, се експлоатират
съгласно нормативните разпоредби и правила-
та за безопасна работа.
Чл. 749. (1) На всички съоръжения, инста-
лации, апарати, тръбопроводи, арматура, стро-
ителни конструкции, топлинни акумулатори и
др., които са в контакт с агресивна среда, се
контролира антикорозионното покритие.
 (2) Не се разрешава експлоатация на съоръ-
женията при нарушаване на антикорозионното
покритие.
(3) Трасетата на подземните проводи за аг-
ресивни течности се обозначават и точно нана-
сят в кадастъра на обекта.
Чл. 750. Химичният контрол на топлосило-
вите уредби и топлопреносните мрежи се орга-
низира и провежда съобразно прилагания во-
дохимичен режим, използваните горива, масла
и химикали за набиране на необходимите дан-
ни и информация относно:
 1. състоянието на енергийните съоръжения
и топлопреносните мрежи, произтичащо от
процесите на корозия, образуването на накипи
и отложения по нагревните повърхности;
 2. оперативната информация за показате-
лите за качество на водите, парата и конденза-
та, динамиката на изменението и поддържане-
то им в зададените граници;
 3. откриването и установяването на смуще-
ния в нормалната работа на съоръженията, свър-
зани с безопасността и хигиената на труда;
4. информацията за състава на водата и раз-
творите при провеждане на водно-химични про-
мивки (киселинни и алкални) и консервация на
съоръженията;
5. концентрацията на вредните и опасните
газове в производствените помещения и на дру-
гите обекти, включително и при киселинни
промивки;