Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 40

СТР.  40	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
1. от 200 до 450 mm – до 60 m;
2. от 500 до 600 mm – до 80 m;
3. от 700 до 900 mm – до 100 m;
4. от 1000 до 1500 mm – до 150 m;
5. над 1500 mm – до 200 m.
(3) Не се допуска включване на канализа-
ционен клон в приемащ клон срещу течението 
на приемащия клон, освен в случаите при 
скок на второстепенния клон не по-малък 
от 500 mm. 
(4) Свързването на канализационни участъ-
ци с различен диаметър по посока на движение 
на отпадъчните води се проектира така, че 
котите на темето на съответните канализа-
ционни профили в ревизионната шахта да са 
еднакви или котите на водните нива в двата 
канализационни профила при оразмерител-
ните водни количества да са еднакви.
(5) При стръмни терени, когато наклонът на 
колектора се променя от по-малък в по-голям, 
в зависимост от хидравличните изчисления 
се допуска намаляване на размера на тръб-
ния профил, като свързаването на тръбите се 
проектира „дъно с дъно“.
(6) Допуска се свързване на сградни ка-
нализационни отклонения с уличната ка-
нализационна мрежа без ревизионна шахта 
при дължина на отклонението, по-малка от 
20 m. Свързването без шахти не трябва да 
предизвиква изменение на светлото сечение на 
канала и затруднение при експлоатацията му.
Чл. 25. (1) Ревизионните шахти се изследват 
на устойчивост срещу изплаване при високи 
подземни води (когато такива са установени).
(2) Ревизионните шахти се проектират 
устойчиви на външни натоварвания (земен 
натиск, натоварване от транспортни средства 
и др.).
(3) Свързванията между тръбите и ревизион-
ните шахти се проектират водонепропускливи.
Чл. 26. (1) Входните отвори на ревизи-
онните шахти, проектирани под улици, се 
предвиждат с капаци с горна повърхност на 
нивото на уличната настилка и отговарят на 
следните изисквания:
1. съответстват на класа на натоварване 
на улицата;
2. осигуряват безопасността на пътя и са 
осигурени срещу вандализъм;
3. осигурени са срещу пропадане.
(2) Ревизионните шахти (при битова кана-
лизация) се проектират с капаци с вентила-
ционни отвори.
(3) Когато изграждането на ревизионните 
шахти се предвижда в зелени площи, входните 
отвори, включително капаците, се проектират 
на разстояние 0,20 m над котата на терена, 
а при обработваеми площи – на разстояние 
0,80 m над котата на терена.
(4) Стъпалата в ревизионните шахти трябва 
да са устойчиви на корозия.
(5) Кюнетите на ревизионните шахти се 
проектират така, че да създават най-добри 
хидравлични условия за движение на отпа-
дъчните води и безопасна експлоатация на 
съоръжението.
Раздел ІV
Дъждоприемни съоръжения при гравитаци­
онни канализационни мрежи 
Чл. 27. Дъждоприемните съоръжения се 
проектират точкови (дъждоприемни шахти) 
и линейни.
Чл. 28. (1) Дъждоприемните съоръжения 
се предвиждат на следните места:
1. по дължината на улиците, при съобра-
зяване с най-ниските точки, определени от 
вертикалната планировка на улиците и пло-
щадите, и с местата на пешеходни пътеки, 
подлези и спирки на обществения транспорт;
2. в зоната на уличните кръстовища така, 
че да се осигури оттичането на повърхност-
ните води преди пешеходните пътеки и в най-
ниските точки, определени от вертикалната 
планировка на кръстовищата;
3. напречно на улиците при наклон над 
8 %, като решетките се осигуряват със система 
срещу инцидентно отваряне или са монолитна 
неразделна част от тялото.
(2) Дъждоприемните шахти се проектират 
с входна решетка и с утаителна част. 
(3) Входната решетка на дъждоприемните 
съоръжения се проектира така, че да отгова-
ря на класа на натоварване на улицата и да 
гарантира безопасност и осигуреност срещу 
вандализъм.
(4) За улиците от първостепенната улич-
на мрежа дъждоприемните съоръжения се 
осигуряват срещу пропадане и инцидентно 
отваряне на входната решетка.
(5) Дъждоприемните съоръжения се ораз-
меряват въз основа на оразмерителното дъж-
довно количество, което постъпва в тях, и 
максималната им хидравлична проводимост.
(6) Дъждоприемните шахти се свързват 
към канализационните мрежи за дъждовни 
или смесени отпадъчни води посредством 
тръбопровод с минимален вътрешен диаметър 
150 mm и с дължина до 40 m.
Раздел V
Шахти с пад при гравитационни канализа­
ционни мрежи 
Чл. 29. (1) Шахти с пад се предвиждат с цел:
1. да не се превишават максималните до-
пустими скорости в тръбните участъци при 
стръмни терени;
2. да се осигури безопасно преминаване на 
тръбопроводите под съществуващи подземни 
мрежи и съоръжения на техническата инфра-
структура или други препятствия;