Държавен вестник, бр. 93, 2004 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  93
1. в помещения, намиращи се в непосред-
ствена близост до производство на взривоопас-
ни и токсични химически вещества;
2. под административни, битови и други с
подобно предназначение помещения.
Чл. 17. За предотвратяване на достъпа дви-
жещите се части и механизми и опасните зони
на компресорите се обезопасяват със защитни
прегради.
Чл. 18. По време на работа на компресорите
не се допуска:
1. директен или посредством други средства
допир до въртящите се части;
2. наличие около машините на разляти мас-
ла или други течности;
3. почистване и извършване на настройки
или ремонти.
Чл. 19. Отработените масла се съхраняват
по видове в предназначените за тях съдове из-
вън компресорните помещения по установения
в предприятието ред съгласно изискванията за
пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 20. Ремонти и преустройства на спира-
телна и регулираща арматура, тръбопроводи и
съединения по тях и на други възли се извърш-
ват, когато те не са под налягане.
Чл. 21. За предотвратяване на опасността
от поява на статично електричество на ком-
пресорите се осигурява чист от прах въздух за
засмукване.
Чл. 22. Компресорите се снабдяват със след-
ните контролно-измервателни уреди:
1. манометри, монтирани след всяка степен
на сгъстяване на компресора, на нагнетател-
ния тръбопровод и на въздухосборника;
2. термометри или датчици за отчитане тем-
пературата на сгъстения въздух и охлаждащата
течност;
3. уреди за измерване на налягането и темпе-
ратурата на маслото, смазващо движещите се
части и механизми на компресора.
Чл. 23. Не се допуска експлоатация на ком-
пресорни инсталации и уредби, на които:
1. устройствата за прекъсване на захранва-
нето на токовите им вериги не са в изправност;
2. уредите за контрол и регулиране липсват,
не са изправни или не са проверени съгласно
изискванията за метрологичен контрол;
3. липсват или не са изправни предпазните
клапани след всяка степен на сгъстяване на
въздуха на компресора и на въздухосборника.
Чл. 24. Контролно-измервателните уреди
към компресорните инсталации и уредби (въз-
духосборници, въздухопроводи) се проверяват
и пломбират в сроковете, определени в норма-
тивните актове за технически надзор на съоръ-
жения, работещи под налягане, и на инструкци-
ите за монтаж и експлоатация.
Чл. 25. Съдовете от стационарни компре-
сорни инсталации и съдовете към мобилни
компресорни уредби, работещи при свръхналя-
гане (налягане, по-високо от 0,05 MPa), както и
въздухопроводите за сгъстен въздух и апарату-
рата към тях подлежат на регистриране, полу-
чаване на разрешение за пускане в експлоата-
ция и технически надзор съгласно Закона за
техническите изисквания към продуктите (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 18 от 2003 г.;
доп., бр. 107 от 2003 г.).
Чл. 26. Стационарните компресорни инста-
лации и компресорни станции се приемат при
условия и по ред, определени в Закона за уст-
ройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.;
изм., бр. 41 и бр. 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 20, бр. 65 и бр. 107 от 2003 г.;
изм., бр. 36 от 2004 г.).
Чл. 27. Задълженията на работещите, в това
число на длъжностните лица, ръководещи и
контролиращи дейностите, свързани с пускане,
експлоатация, спиране, както и с пускане на
компресори след продължително прекъсване,
аварийно спиране и ремонт, се определят от
работодателя в писмен вид.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “компресорна инсталация” е компресор
или компресори със самостоятелно задвижва-
не, комплектувани с необходимите съоръжения,
уреди, устройства, въздухопроводи и др., мон-
тирани стационарно и произвеждащи и съхра-
няващи сгъстен въздух;
2. “компресорна уредба” е компресор или
компресори със самостоятелно задвижване,
комплектувани с необходимите съоръжения,
уреди, устройства и други, пригодени за транс-
портиране на ход или пренасяне;
3. “компресорна станция” е самостоятелна
производствена единица за сгъстен въздух.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.
§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца след
обнародването є в “Държавен вестник”.
Министър: Хр. Христова
Приложение № 1
към чл. 8, т. 1
Специфични изисквания при работа със
стационарни компресорни инсталации
1. Стационарните бутални компресори се
монтират на самостоятелни фундаменти, отде-
лени от стените, колоните и основите на сградата,
с изключение компресорите с производителност
до 10 m3/min и на тези, които влизат в комплекта
на обслужваните от тях машини, като:
1.1. стационарните компресори се осигуряват с
компенсиращи звена на входа и на изхода за нама-
ляване на вибрациите;
1.2. площадките между фундаментите на комп-
ресорите се обособяват като отделни елементи,
недопиращи се до фундаментите.