Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 61

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
Чл. 881. При затворени системи на топло-
снабдяване стойността на показателя рН на во-
дата за захранване на топлинната мрежа може
да бъде по-голяма от 8,5.
Чл. 882. В топлинни мрежи с непосредстве-
но разпределяне на горещата вода добавяната
вода трябва да удовлетворява и изискванията
на санитарните норми за питейна вода.
Чл. 883. При приключване на отоплителния
сезон или спиране на водогрейните котли тряб-
ва да се вземат мерки за консервиране на водо-
грейните котли и мрежите.
Раздел III
Водоподготовка и корекционна обработка на
водата
Чл. 884. Уредбите за пречистване на доба-
въчната вода за котлите и уредбите за пречист-
ване на производствено оттичащата се (дренаж-
ната) вода заедно с всички помощни съоръже-
ния (включително складът за реагенти) трябва
да бъдат завършени монтажно и да се предадат
за настройване най-малко 2 месеца преди пред-
пусковото химическо промиване на топлоенер-
гийните съоръжения.
Чл. 885. Уредбите за пречистване на замър-
сения кондензат заедно с всички помощни съ-
оръжения трябва да бъдат завършени монтаж-
но най-малко 2 месеца преди първото запалва-
не и се включват в работа при първото запалва-
не на котлите.
Чл. 886. Общите резевроари за резервен кон-
дензат на парната централа трябва да бъдат
завършени монтажно (включително антикоро-
зионните покрития) преди химическото проми-
ване на първия котел на централата.
Чл. 887. Основните технологични процеси
при обработката на водата, кондензата и отти-
чащите се води трябва да бъдат механизирани
и автоматизирани.
Чл. 888. Вътрешните повърхности на водо-
нагревателните съоръжения и на съоръженията
за пречистване на оттичащите се води, както и
тръбопроводите и арматурите, които са подло-
жени на въздействието на агресивни среди, тряб-
ва да бъдат изпълнени от корозионоустойчиви
материали или да бъдат защитени с корозионо-
устойчиви покрития. По време на основни ре-
монти защитните покрития трябва да се прег-
леждат и при нужда да се възстановяват.
Чл. 889. При наличие в изходната вода на
бактерии, които причиняват образуването на
нитрити, тръбопроводите за изходна вода и
филтриращите материали в механичните фил-
три трябва да се обработват периодично с раз-
твор от хлорна вар.
Чл. 890. Когато алкалността на изходната
вода се намалява чрез добавяне на киселина
или след H-Na-катиониране, остатъчната ал-
калност трябва да бъде в граници от 0,7 до 1 mg-
eкв/kg, а при паралелно H-Na-катиониране—от
0,3 до 0,7 mg-eкв/kg.
Чл. 891. За работа с разяждащ натрий, амо-
няк, хидразин, хлор, хлорна вар, концентрира-
ни киселини и други агресивни материали трябва
да се употребява специална апаратура, която
осигурява удобно и безопасно приготвяне, тран-
спортиране и съхраняване на разтворите на тези
реагенти. При работа с тези реагенти трябва
строго да се спазват правилата за безопасност.
Чл. 892. Дренажните води, които съдържат
свободни алкали, киселини, амоняк, хидразин и
други вредни вещества, трябва да се обезвреж-
дат или разреждат с вода преди изхвърлянето им
във водоеми за общо ползване, като се спазват
нормите на Закона за водите и на Закона за опаз-
ване на почвата от замърсяване.
Чл. 893. Проверки на дренажните системи
на йонообменните и механичните филтри с
пълно отстраняване на филтриращия матери-
ал се извършват при откриване на неизправ-
ности в дренажните устройства, но най-малко
1 път на 2 години.
Чл. 894. Изваденият от дренажните устройс-
тва материал се отстранява по хидравличен път
и се пази в специален съд.
Чл. 895. При нужда в допълнение към тер-
мичната деаерация се извършват:
1. за котли с налягане до 7 МРа—обработва-
не на питателната вода с натриев сулфит или
хидразин;
2. за котли с налягане 7 МРа и по-високо—
обработване на питателната вода и кондензата
само с хидразин.
Чл. 896. Необходимите стойности на рН на
питателната вода трябва да се поддържат чрез
вкарване на амоняк.
Чл. 897. При регулиране на температурата
на прегрятата пара чрез впръскване на пита-
телна вода (при правотокови котли и котли с
естествена циркулация) водата трябва да се
обработва посредством хидразин—хидрат.
Чл. 898. При котли с естествена циркулация
трябва да се извърши индивидуално фосфати-
ране чрез подаване на фосфатен разтвор в бара-
баните на котлите.
Чл. 899. При временно повишаване на твър-
достта на питателната вода за котли с естестве-
на циркулация (например при разрушаване на
тръба в кондензатора и др.) трябва да се вземат
мерки за отстраняване на причините за пови-
шаване на твърдостта, а преди тяхното отстра-
няване трябва да се извърши усилено фосфати-
ране на котлите и да се увеличи непрекъснато-
то и периодичното продухване при ускорен кон-
трол върху качеството на парата.
Чл. 900. Вътрешните загуби на пара и кон-
дензат в централата, без да се отчитат загубите
на вода за продухване и разходите на вода за
собствени нужди на уредбата за очистване на
турбинния кондензат, при номинална произво-
дителност на котлите не трябва да превишават
(в проценти от общия разход на питателна вода):
1. 1,0 %—за кондензационни електрически
централи;
2. 1,2 %—за ТЕЦ само с отоплително нато-
варване;
3. 1,6 %—за ТЕЦ само с производствено или
с комбинирано (производствено и отоплител-
но) натоварване.
Чл. 901. Когато фактическият разход на пи-
тателна вода е по-малък от номиналния, вът-
решните загуби (в централата) се увеличават
съответно, но не повече от 1,5 пъти.