Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
(2) Преди изпитванията задължително се
проверяват изпълнението на технологичните
норми за проектиране, строителните норми,
съответствието с указанията на производите-
лите/доставчиците, спазването на инструкции-
те за монтаж на съоръженията и другите нор-
мативни актове, както и изискванията за без-
опасност при работа и за пожарна и аварийна
безопасност.
Чл. 12. (1) Пробно пускане на енергиен блок
се осъществява преди комплексното изпробва-
не, при което се проверяват:
1. работоспособността на съоръженията,
технологичните схеми и готовността за експло-
атация;
2. настройката на всички системи за управ-
ление, автоматично регулиране и защити;
3. блокировките;
4. сигнализациите и средствата за измерване.
(2) Пробното пускане се осъществявя при
наличието на:
1. назначен и обучен експлоатационен и ре-
монтен персонал с проверени знания;
2. комплект от необходимите експлоатаци-
онни инструкции, оперативни схеми и друга
оперативно-техническа документация на бъл-
гарски език;
3. подготвен запас от гориво, материали,
инструменти и резервни части;
4. въведени в действие средства за оператив-
ни връзки, автоматични системи за пожарна
сигнализация и пожарогасене, аварийно освет-
ление, както и системите за контролиране за-
мърсяването на околната среда;
5. въведени и настроени системи за управле-
ние, сигнализация и защити;
6. разрешение за експлоатация от надзорни-
те органи.
Чл. 13. (1) С комплексното изпробване се
проверява работоспособността на основните и
спомагателните съоръжения в условията на
съвместна работа при реални експлоатацион-
ни режими и товар.
(2) За начало на комплексното изпробване
се приема моментът на включване на съоръже-
нията към мрежата или под товар.
(3) Забранява се извършване на комплексно
изпробване по схеми, които не са предвидени в
проекта.
Чл. 14. (1) Комплексното изпробване на елек-
трическа централа се счита за проведено, ако е
осъществено в течение на 72 h по проектната
схема в условията на нормална и непрекъсната
работа на основните съоръжения и при посто-
янна или последователна работа на всички спо-
магателни съоръжения.
(2) Топлоелектрическите централи (ТЕЦ) се
изпробват при работа с основното гориво, но-
минален товар и проектните параметри на па-
рата, а за водноелектрическите централи
(ВЕЦ)—с напор и разход на вода, предвидени в
пусковата програма.
(3) За ВЕЦ и помпено-акумулиращите вод-
ноелектрически централи (ПАВЕЦ) комплекс-
ното изпробване включва и 3 автоматични пус-
ка, а за газотурбинните уредби—10 автоматич-
ни пуска.
Чл. 15. Комплексното изпробване на елект-
рически мрежи се счита за проведено при усло-
вията на нормална и непрекъсната работа под
товар:
1. за електрически уредби в подстанции—в
продължение на 72 h;
2. за електропроводни линии—в продълже-
ние на 24 h.
Чл. 16. Комплексното изпробване на топ-
лопреносните мрежи се счита за проведено, ако
е осъществено в течение на 24 h  при номинално
налягане и предвидените в пусковата програма
условия.
Чл. 17. Когато комплексното изпробване не
може да бъде проведено с предвидените в пус-
ковата програма основни горива и при проект-
ните параметри и товари, които не са свързани
с неизпълнени или незавършени работи, нови-
те условия, при които е проведено изпробване-
то, се отбелязват в акта (протокола) за приема-
не на обекта.
Чл. 18. Не се приемат в редовна експлоата-
ция съоръжения и системи с неотстранени де-
фекти, установени при комплексното им из-
пробване.
Раздел II
Специални изисквания за АЕЦ
Чл. 19. Приемането в експлоатация на атом-
ни електроцентрали (АЕЦ) или на части от тях
се изпълнява по програма и в обем, заложени в
пусковия комплекс, разработен и представен с
проекта.
Чл. 20. (1) Енергийните блокове в АЕЦ се
приемат в експлоатация на два етапа: за опитна
експлоатация и за промишлена експлоатация.
(2) Приемането за опитна експлоатация се
извършва при устойчива работа на блока в те-
чение на 72 часа, на ниво на топлината мощ-
ност не по-малка от 50 % от номиналната. Опит-
ната експлоатация продължава до усвояване на
проектната мощност и провеждане в пълен обем
на изпитванията по програмата за енергиен пуск.
(3) Приемането за промишлена експлоата-
ция се извършва след завършване на опитната
експлоатация и провеждане на комплексни
изпитвания на номиналната мощност на блока.
Чл. 21. Общото ръководство, контролът и
координацията на работите по въвеждането на
енергиен блок в експлоатация се извършват от
експлоатиращата организация АЕЦ при спаз-
ване на изискванията за безопасност.
Чл. 22. (1) Експлоатиращата организация
АЕЦ разработва програма за въвеждане на
блока в експлоатация и програма за осигурява-
не на качеството при въвеждане на блока в
експлоатация.