Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
(2) Канализационните помпени станции се
осигуряват срещу обратен поток чрез обратен
сифон над нивото на подприщване.
Чл. 185. (1) Канализационните помпени стан-
ции се проектират в изолирано отопляемо по-
мещение със самостоятелен изход навън или
към стълбищна площадка.
(2) Канализационните помпени станции за
отпадъчни води, съдържащи нефтопродукти или
други запалителни вещества, се проектират в
самостоятелна сграда.
(3) Канализационните помпени станции за
производствени отпадъчни води, неотделящи
опасни газове, миризми и пари, може да се про-
ектират и в производствени помещения.
Чл. 186. (1) Канализационните помпени стан-
ции се състоят от:
1. събирателен резервоар;
2. канализационни помпи;
3. система за управление;
4. смукателен тръбопровод;
5. тласкателен тръбопровод.
(2) Компактните помпени съоръжения се про-
ектират с вградени събирателен резервоар, пом-
па, възвратен клапан и система за управление.
Чл. 187. Събирателният резервоар се проек-
тира водонепропусклив и устойчив на корозия,
с наклон на дъното към смукателния тръбо-
провод не по-малък от 0,1 m/m.
Чл. 188. (1) Събирателният резервоар за от-
падъчни води, отделящи опасни газове, мириз-
ми и пари, се проектира херметически затворен
в помпеното помещение без конструктивна
връзка със сградата.
(2) Към херметически затворения събирате-
лен резервоар се предвижда вентилационна
тръба, достигаща над покрива на сградата.
Чл. 189. Към канализационните помпени
станции освен работните помпи се предвиж-
дат и резервни, като при брой на еднотипните
работни помпи до две се предвижда една ре-
зервна помпа.
Чл. 190. Помпите се проектират с естестве-
но заливане.
Чл. 191. За всяка канализационна помпа се
предвижда отделен смукателен тръбопровод със
спирателен кран и с възходящ наклон към пом-
пата не по-малък от 0,005 m/m.
Чл. 192. (1) На тласкателния тръбопровод
на всяка помпа се предвиждат възвратен кла-
пан и спирателен кран.
(2) На тласкателния тръбопровод не се пред-
виждат други свързвания.
Чл. 193. (1) Тласкателните тръбопроводи
на канализационните помпени станции се
свързват задължително само с вентилирани
хоризонтални канализационни клонове. Не се
допуска свързването им с вертикални кана-
лизационни клонове.
(2) За тласкателните тръбопроводи не се
проектират вентилационни клапани.
Чл. 194. (1) Тласкателните тръбопроводи се
оразмеряват така, че да издържат на налягане,
равно на 1,5 пъти максималното работно наля-
гане на помпата.
(2) Минималният диаметър на тласкател-
ните тръбопроводи се определя съгласно БДС
EN 12056-4.
Чл. 195. Скоростта на водата в тласкател-
ния тръбопровод е не по-малка от 0,7 m/s и не
по-голяма от 2,3 m/s.
Чл. 196. Помпата се проектира закрепена не-
подвижно, като при всяко нейно укрепване към
пода, стените и тавана на помещението се спазват
изискванията за еластичност и шумоизолация.
Чл. 197. За отводняване на помещението, в
което се намира помпената станция, на дъното
му се предвижда при необходимост шахта с от-
воднителна помпа.
Чл. 198. (1) В помещението на канализаци-
онната помпена станция за отпадъчни води се
предвижда вентилация.
(2) Вентилационните тръби се свързват към
допълнителния или към основния вентилаци-
онен клон.
(3) Не се допуска свързване на вентилацион-
ните клонове с входящата страна на вентилаци-
ята на маслоуловител.
Чл. 199. (1) Канализационната помпена стан-
ция се разполага в отопляемо и вентилирано
помещение в сградата при спазване на изисква-
нията за пределно допустимите нива на шума.
(2) Конструктивното оформяне (височина,
монтажни разстояния, подемно-транспортни
устройства, монтажни отвори в стени, плочи
и др.) на помещението по ал. 1 се определя
така, че да се осигури свободно разстояние
0,6 m около работещите части на помпите за
поддръжката им.
Чл. 200. Помпените станции се проектират
с автоматично управление с аварийна сигнали-
зация, като се предвижда възможност и за ръч-
но управление.
Чл. 201. Помпите се оразмеряват за дебит
на водата не по-малък от общото оразмерител-
но битово отпадъчно водно количество от са-
нитарните прибори.
Чл. 202. (1) Работният напор на помпата се
определя съгласно БДС EN 12056-4.
(2) Геодезичната височина се приема като
вертикално разстояние между най-ниското вод-
но ниво в събирателния резервоар и най-висо-
ката точка на тласкателния тръбопровод. До-
пуска се геодезичната височина да се измерва с
вертикалното разстояние между пода на машин-
ната зала, в която е инсталирана помпата, и
най-ниската част на горния край на сифона за
защита срещу заливане.
Чл. 203. (1) Загубите на напор от триене по
дължина в тласкателния тръбопровод се опре-
делят за всички прави участъци на тласкателя
до горния край на сифона за защита срещу за-
ливане съгласно БДС EN 12056-4.