Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 51

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51   
· допълнително изработване на детайли 
за монтаж, като се отразяват и евентуално 
настъпилите промени в мрежите в сравнение 
с техническия проект;
· машинно-конструктивни чертежи за 
сложни възли и елементи на съоръженията 
(на пречиствателни станции, помпени станции, 
хидрофорни уредби и др.) – при необходимост;
· детайли на съоръжения към водоснабди­
телните мрежи или на техните нестандартни 
елементи – по преценка на проектанта;
4. обяснителната записка се изработва със 
съдържанието на обяснителната записка на 
частта за техническия проект, като допъл­
нително се включва описанието на най-съ­
ществените проблеми, които се доизясняват и 
решават във фазата на работното проектиране 
и имат значение за изпълнението на СМР по 
отношение на:
· свързването с водоизточника;
· монтажа на съоръженията към мрежите;
· техническите данни за мрежата;
· специфичните технологични изисквания 
при полагането, свързването и изпитването на 
мрежите или на отделни техни съоръжения 
и елементи;
5. изчисленията към част водоснабдяване 
на работния проект са със съдържанието на 
част водоснабдяване на техническия проект;
6. инструкция за монтаж и експлоатация на 
водоснабдителни системи и техните елементи 
се изработва след възлагане на работен проект.
Приложение № 2
към чл. 1, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 
Минимални изисквания към обема и съдър­
жанието на прединвестиционните проучвания 
на част „Пречиствателна станция за питейни 
води“ и към обема и съдържанието на част 
„Технологична“ на инвестиционния проект за 
пречиствателната станция за питейни води 
I. Минимален обхват и съдържание на 
прединвестиционните проучвания в частта 
прочувания за пречиствателни станции за 
питейни води
1. Анализ на качеството на водата при 
водоизточника
1.1. Анализ на съществуващите водоизточ­
ници, които се използват за питейно-битово 
водоснабдяване
За всички водоизточници се извършва 
следното:
– анализират се разрешените за водочер­
пане водни обеми и реално иззетите обеми 
за питейно-битови нужди за минимален 
период от 5 години;
– събира се информация за наличието на 
санитарно-охранителни зони и състоянието 
на огражденията и информативните надписи;
– анализ на резултатите от изготвена 
оценка на водосбора/зоната за подхранване 
на точките на водовземане за питейно-битово 
водоснабдяване съгласно изискванията на 
Наредба № 9 от 2001 г.
Алтернативни водоизточници се анализи­
рат аналогично по количествени и качест­
вени показатели, ако се предвижда тяхното 
използване за проектния експлоатационен 
срок на прединвестиционното проучване.
1.2. Събирането на базата данни за анализ 
на водоизточника е съгласно чл. 26, ал. 2 
от тази наредба. Събраната база данни се 
анализира.
2. При наличие на съществуващи пречист­
вателни станции за питейни води (ПСПВ) се 
извършва анализ на проектния и настоящ ка­
пацитет на пречиствателната станция, както 
и на настоящото експлоатационно състояние. 
2.1. Анализ на проектния капацитет на 
ПСПВ
Изисква се обобщена информация, която 
да включва:
а) проектен дебит и качествени параме­
три, които налагат пречистване на водата; 
проектни данни за основните пречиствателни 
съоръжения;
б) технологична схема по проекта, по 
който е изградена ПСПВ; 
в) информация за модернизиране на тех­
нологичната схема с нови процеси и реконст­
рукция, основно обновяване или основен 
ремонт на отделни съоръжения през годините;
г) информация относно технологичните 
отпадъчни води и утайки.
2.2. Анализ на настоящия капацитет на 
ПСПВ и на настоящото експлоатационно 
състояние
Необходимо е да се анализира експлоата­
ционна база данни за период от минимум 
5 години, която да съдържа:
а) данни за количеството на постъпващите 
водни количества на вход ПСПВ; базата данни 
трябва да позволява оценка на динамиката 
на изменение на водните количества на вход;
б) данни за качеството на суровата вода на 
вход ПСПВ и за качеството на пречистената 
вода на изход ПСПВ; базата данни трябва да 
позволява оценка на пречиствателния ефект 
в контекста на изискванията на Наредба № 9 
от 2001 г. за качеството на водата, предназ­
начена за питейно-битови цели;
в) данни за конструктивното състояние и 
машинното оборудване на отделните техноло­
гични съоръжения; оценка на ефективността 
на отделни технологични процеси;
г) данни за използваните реагенти – вид 
и годишни количества, специфичен разход 
за кубик пречистена вода;
д) данни за годишния разход на елек­
троенергия и специфичен разход за кубик 
пречистена вода; разход на електроенергия 
за специфични процеси (напр. за промивка 
на филтрите);