Държавен вестник, бр. 34, 2008 г., стр. 67

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
се ремонтира. Техниката се предлага за отчис-
ляване от щата на ОДПБЗН по определения в
МВР ред.
(2) Преценката за целесъобразност от извър-
шване на ремонт на ПТ, претърпяла пътно-тран-
спортно произшествие (ПТВ), се извършва от
застрахователя.
Г л а в а  с е д м а
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ
НА ГАСИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Чл. 97. При изпълнение на оперативна за-
дача, която налага използването на ГВ за спе-
циално пожарогасене (химически газове, пе-
нообразувател, прах), същите се дозират и из-
ползват според указанията на производителя
и/или дадените допълнителни указания от
ГДПБЗН—МВР.
Чл. 98. Оперативният резерв и складовите
запаси от ГВ се съхраняват в оригиналната
опаковка при осигурени условия, указани от
инструкциите на производителя.
Чл. 99. Гасителни вещества, които не са дос-
тавени в оригинална опаковка, се съхраняват
при условия, указани от ГДПБЗН—МВР.
Чл. 100. (1) След изтичане на указания срок
за съхранение на течните и прахообразните ГВ
ежегодно в Научно-приложния институт за
пожарна безопасност и защита на населението
(НПИПБЗН) се изпраща проба за лабораторен
анализ за установяване годността им.
(2) Резултатите от извършения лабораторен
анализ се оформят в протокол, който се изпра-
ща за сведение и съхранение в съответното
структурно звено на НСПБЗН—МВР.
(3) Проба за лабораторен анализ по ал. 1 се
изпраща и когато срокът на годност, указан от
производителя, не е изтекъл, но в процеса на
съхранение е настъпило видимо намаляване на
гасителния ефект и/или промяна на физичните
свойства на ГВ.
(4) Проба за лабораторен анализ по ал. 1
се изпраща и от ГВ, с който са заредени ПА,
ако е изтекла една година от датата на зареж-
дането им.
(5) Ако резултатите от лабораторния ана-
лиз по ал. 3 показват, че ГВ е негодно, пред
доставчика на ГВ се прави рекламация по ред
и начин, указани в други нормативни актове
на МВР.
(6) Ако резултатите от лабораторния анализ
по ал. 3 показват, че ГВ е негодно в резултат от
неправилно съхранение, на виновните длъжнос-
тни лица се търси имуществена отговорност по
реда, определен в МВР.
(7) Ако резултатите от лабораторния анализ
по ал. 1 показват, че ГВ е негодно и е изтекъл
срокът на годност, ГВ се бракува по ред, опре-
делен в други нормативни актове на МВР.
Чл. 101. (1) Гасителните вещества се изпол-
зват само по предназначение.
(2) Допуска се използването на бракувани
ГВ, при които е намален гасителният ефект, за
покриване на нормативите за проверка и оцен-
ка практическата подготовка на личния състав
и при обучение на ВСА за работа с ПА.
Чл. 102. Резервоарите (бункерите) на инста-
лациите на АПГ с ГВ се зареждат по начин,
указан от производителя, и на места, защитени
от влага, силни въздушни течения и запрашае-
мост, при осигурена надеждна защита на диха-
телните органи на служителите, извършващи
зареждането.
Чл. 103. (1) Експлоатацията и съхранението
на ГВ—втечнени газове, използвани като гаси-
телни агенти или транспортиращи газове, се
извършва съгласно инструкциите на произво-
дителите и указанията на ГДПБЗН—МВР.
(2) Всички съдове, работещи под налягане,
преминават указаните в нормативните актове
проверки и изпитания.
(3) Бутилките за втечнени газове се зареж-
дат в лицензирани пълначни пунктове.
Чл. 104. (1) Доставчиците на ГВ представят
на български език инструкция за експлоатация
на ГВ и сертификат, удостоверяващ произхода
и качеството на всяка една партида ГВ.
(2) 
Преди 
приемане 
на 
доставката
ГДПБЗН—МВР организира и провежда входящ
контрол на качеството на ГВ, като в присъстви-
ето на доставчика взема минимум три проби от
всяка партида и ги изпраща за анализ в
НПИПБЗН.
(3) Всички видове ГВ за специално пожаро-
гасене се доставят по утвърдени от директора
на НСПБЗН—МВР спецификации.
Г л а в а  о с м а
НОРМАТИВИ ЗА ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО
НА ПОЖАРНАТА ТЕХНИКА
Чл. 105. (1) Оценка за състоянието на ПТ се
извършва по ред, определен в тази инструкция
и Инструкция № I-83/31.08.1994 г.
(2) Оценката се извършва с цел установява-
не на настъпилите по време на експлоатация
изменения в техническото є състояние и пред-
приемане на необходимите мерки, които да
доведат контролираните показатели на техни-
ческото състояние в съответствие с тези, зало-
жени в техническата документация.
Чл. 106. Основните критерии при оценка тех-
ническото състоянието на ПТ са експлоатаци-
онен срок, интензивност на появата на откази и
неизправности.