Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
(3) Лицето, което извършва пробождането,
работи с диелектрични ръкавици и предпазни
очила/маска, стъпило върху изолационна пос-
тавка или обуто с диелектрични боти. Метал-
ната част на приспособлението за пробождане
предварително се заземява.
(4) Пробождане на кабел в тунел, колектор
и шахта се извършва с помощта на специално
приспособление, което позволява пробождане
от разстояние или вън от шахтата.
Чл. 242. Срязването на кабел се извършва
при спазване на изискванията:
1. извършващият рязането стои върху изо-
лационна поставка (килимче) и работи с ди-
електрични ръкавици и предпазни очила/маска;
2. ножовката за рязане е заземена предвари-
телно; дръжката на ножовката е от електроизо-
лационен материал;
3. при рязането работещият не докосва ме-
тални части.
Раздел VI
Вътрешни електрически уредби в сгради и
вътрешни и външни осветителни уредби
Чл. 243. Този раздел се отнася за безопас-
ност при работа по стационарни електрически
уредби, апарати, съоръжения и инсталации за
захранване и потребление на електрическа енер-
гия, включително осветителни уредби в жилищ-
ни, обществени и произведствени сгради и вън-
шни осветителни уредби, разположени на тери-
торията на потребителите.
Чл. 244. Работите по поддържането, перио-
дичните прегледи и ремонта на електрически-
те уредби в сгради и извън тях се извършват при
спазване на общите правила и изисквания, пред-
видени в този правилник.
Чл. 245. Извършваните от външни фирми
профилактични прегледи или ремонти се доку-
ментират с протокол, заведен в дневник при
потребителя.
Чл. 246. Персоналът на външната фирма,
която извършва профилактични прегледи, под-
държане и ремонт, е длъжен да инструктира
потребителя за безопасното им обслужване.
Чл. 247. Ремонтите след главните разпреде-
лителни табла на електрически инсталации,
ключове, контакти, фасунги и други се извърш-
ват само при изключено напрежение.
Чл. 248. Допуска се свалянето, почиства-
нето и замяната на електрически лампи в ос-
ветителите в сгради да се извършват при изк-
лючено напрежение от лице с втора квалифи-
кационна група.
Чл. 249. Почистването на осветители и за-
мяната на електрически лампи на дворни (ра-
йонни) осветителни уредби без изключване на
напрежението се извършват с наряд от плат-
форма, стълба или автовишка от двама души с
използване на диелектрични ръкавици и пред-
пазни очила.
Чл. 250. Повдигането на арматура, детайли,
инструменти и други до осветителите се извър-
шват посредством завързване на безкрайно въже.
Чл. 251. Работата по осветителни уредби на
стълбове и високи конструкции се извършва с
предпазни колани и защитни каски от специал-
но обучен персонал.
Чл. 252. Забранява се работата по открити
осветителни уредби при активна атмосферна
(мълниеносна) дейност, мъгла, дъжд, снего-
валеж.
Раздел VII
Генератори, електродвигатели,
преобразуватели
Чл. 253. Изискванията по този раздел се от-
насят за работа по:
1. стационарни и подвижни източници на
електрическа енергия (бензинови, дизелови,
газови агрегати и др.) с единична мощност до
630 kW, използвани за основно или резервно/
аварийно захранване на технологичните нужди
на потребители;
2. електрически двигатели, задвижващи ста-
ционарни машини и съоръжения;
3. преобразуватели на електрическа енер-
гия—въртящи се и статични.
Чл. 254. При свързване на генераторите за
технологични нужди режимът на работа на
неутралата им и защитните мерки за електро-
безопасност се координират с режима на рабо-
та на електрическата мрежа на потребителя.
Чл. 255. Допуска се ръчно включване на ге-
нератор на потребител към електрическата му
мрежа или електрообзавеждане само при нали-
чието на блокировка между комутационните
апарати, изключваща възможността за едно-
временно подаване на напрежение в мрежата
на потребителя и мрежата на електроразпреде-
лителното предприятие.
Чл. 256. Автоматичното включване на ава-
рийното или резервното захранване към гене-
ратора на потребител при изчезване на напре-
жението от страна на електросистемата се осъ-
ществява с автоматика, която осигурява пред-
варително изключване на комутационните апа-
рати на електрообзавеждането от мрежата на
електроразпределителното предприятие и пос-
ледващо подаване на напрежение от генерато-
ра на потребителя.
Чл. 257. Работите по електрическите уред-
би/табла, комутационните апарати, средствата
за измерване, захранващите кабели на генера-
торите на потребител се извършват при спазва-
не на указанията в раздели I и II на тази глава.
Чл. 258. Работата по обслужване и текущ
ремонт на електрически двигатели се извършва
без наряд по реда на текущата експлоатация.
Чл. 259. При извършването на работи, свър-
зани с допиране до тоководещи или въртящи се
части на електрически двигател, последният се
спира и захранването се изключва.