Държавен вестник, бр. 24, 2013 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  24
(7) След изтичане на срока по ал. 6 се 
издава ново удостоверение след успешно по­
ложен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ 
и ал. 2, т. 5. 
(8) Отказът за вписване в регистъра подлежи 
на обжалване по реда на Административно­
процесуалния кодекс. 
(9) Обстоятелствата, подлежащи на вписва­
не по чл. 23, редът за вписване в регистъра и 
за получаване на информация, както и услови­
ята и редът за придобиване на квалификация 
по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2, т. 5 се 
определят с наредба на министъра на иконо­
миката, енергетиката и туризма и министъра 
на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 23б. Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие заличава от регистъра лицата, по­
лучили удостоверения с право да извършват 
обследване за енергийна ефективност, при:
1. отпадане на някое от условията по чл. 23, 
ал. 1 и 2;
2. представяне на неверни декларации по 
чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и ал. 4 и 5;
3. влязло в сила наказателно постановление 
за извършено нарушение по този закон;
4. откриване на процедура по обявяване 
в несъстоятелност или в ликвидация на тър­
говеца. 
Чл. 23в. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 
представят в агенцията ежегодно не по-късно 
от 31 януари на текущата календарна година 
списък на сградите, за които са извършили 
дейности по чл. 23, ал. 1 през предходната 
година.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по обра­
зец, утвърден от изпълнителния директор на 
агенцията, и се представя на хартиен и на 
електронен носител.“ 
§ 25. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Условията и редът за извършване 
на обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, както и условията 
и редът за изготвяне на оценка на енергий­
ните спестявания се определят с наредба на 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма и министъра на регионалното раз­
витие и благоустройството.“
§ 26. В глава трета в наименованието на 
раздел III след думите „енергийна ефективност 
на“ се добавя „отоплителни инсталации с“.
§ 27. В чл. 26 след думите „енергийна 
ефективност на“ се добавя „отоплителни 
инсталации с“ и след думите „инсталации в 
сгради“ се добавя „за обществено обслужване“.
§ 28. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) На проверка по реда на този 
закон подлежат отоплителни инсталации с 
водогрейни котли с полезна номинална мощ­
ност за отопление на помещения над 20 kW 
в сгради за обществено обслужване.
(2) В зависимост от инсталираната мощност 
и вида на използваната енергия отоплителните 
инсталации с водогрейни котли подлежат на 
задължителна периодична проверка за енер­
гийна ефективност веднъж на:
1. всеки 4 години – за отоплителни инста­
лации с водогрейни котли на течно или твърдо 
гориво с единична номинална мощност от 20 
до 50 kW включително;
2. всеки три години – за отоплителни ин­
сталации с водогрейни котли на течно или 
твърдо гориво с единична номинална мощност 
от 50 до 100 kW включително; 
3. всеки две години – за отоплителни ин­
сталации с водогрейни котли на течно или 
твърдо гориво с единична номинална мощност 
над 100 kW включително;
4. всеки 4 години – за отоплителни инста­
лации с водогрейни котли на природен газ 
с единична номинална мощност над 100 kW 
включително.
(3) Проверката по ал. 2 включва:
1. оценка на състоянието и функциони­
рането на достъпните части от отоплителни 
инсталации на сградите, включително водо­
грейните котли, системата за управление на 
топлоподаването и циркулационна/и помпа/и; 
2. оценка на коефициента на полезно 
действие на водогрейните котли;
3. оценка на оразмеряването на водо­
грейните котли в съответствие с нуждите от 
отопление на сградата. 
(4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва, 
ако в периода между две проверки не са из­
вършени промени в отоплителната система 
или в изискванията относно отоплението на 
сградата.
(5) Проверката на отоплителните инста­
лации с водогрейни котли се извършва през 
отоплителния период при работещи отопли­
телни инсталации с водогрейни котли. 
(6) Първата проверка на инсталирани во­
догрейни котли в нови сгради се извършва 
в обхвата на обследване за енергийна ефек­
тивност на сградата след въвеждането є в 
експлоатация.“
§ 29. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) На проверка по реда на този 
закон подлежат и климатичните инсталации с 
номинална електрическа мощност над 12 kW 
в сгради за обществено обслужване.
(2) Климатичните инсталации подлежат на 
задължителна периодична проверка за енер­
гийна ефективност веднъж на всеки 4 години, 
която включва:
1. оценка на състоянието и функционира­
нето на достъпните части от климатичната 
инсталация; 
2. оценка на коефициента на полезно дейст­
вие на климатичната инсталация;