Държавен вестник, бр. 94, 2023 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  94
Г л а в а  о с м а
УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ 
ЗА ФУНДИРАНЕ ЧРЕЗ ЗАМРАЗЯВАНЕ 
Чл. 186. (1) Замразяването на почвите е 
алтернативен метод за укрепяване на откосите 
на строителните изкопи за фундиране и спи­
ране на водопритока към тях. Замразяването 
се осъществява чрез инсталирана в почвата 
тръбна система, по която преминава флуид 
(калциево-хлориден разтвор, наричан „разсол“) 
с отрицателна температура от -20 °С до -25 °С. 
Полагането на тръбите (колоните) на място 
за замразяване на почвата се осъществява 
съгласно проект, съобразен с трасировъчните 
планове (с основните оси и контурите) на 
проектираните сгради и съоръжения.
(2) Охладителните тръби се полагат в 
праволинейни (вертикални или наклонени) 
сондажи с диаметри, позволяващи свободното 
инсталиране на тръбите. Допуска се използ­
ване на глинени укрепващи разтвори при 
сондажи с дълбочина не по-малка от 1 m под 
проектната дълбочина за замразяване. Зам­
разяване на дъното на строителните ями се 
допуска при условие, че охладителните тръби 
не достигат в дълбочина водоупор и ако няма 
опасност от неблагоприятно за прилежащите 
фундаменти и съоръжения разуплътняване на 
почвата след размразяване.
(3) В процеса на сондирането не се допус­
кат значителни отклонения от проектните 
оси и направления на сондажите с водещо 
устройство (кондуктор) или извършвани по 
друг начин. Максималните отклонения са 
съгласно проекта, но не трябва да превишават 
1 % от дълбочината при вертикалните и 2 % 
при наклонените сондажи. При недопустими 
отклонения следва да се възстанови правил­
ното изпълнение на сондажите или да се 
направят нови сондажи.
Чл. 187. Охладителните тръби (колони, 
тръбопроводи) предварително се промиват от­
вътре и се инсталират (спускат) непосредствено 
след направата на сондажите. Всяка секция 
от охладителните тръби, заедно с плътния 
водещ стоманен конус в долния є край, се 
изпитва предварително с вода под налягане 
25 аtm. Херметичността на съединенията се 
проверява чрез напълване и наблюдение на 
нивото на водата в тръбите. Приема се, че 
те са достатъчно водоплътни, ако за три дни 
нивото не спадне повече от 2÷3 mm.
Чл. 188. (1) При монтажа на хладилната 
инсталация се извършва индивидуално хид-
равлично и/или пневматично изпитване на 
двата затворени кръга, от които тя се със­
тои: вътрешния (амонячен) и външния (сту­
допреносителен), включващ тръбопроводи, 
колектори, разпределители и тръби (колони). 
Инсталацията се регистрира в съответствие 
с Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на съдовете под 
налягане (ПМС № 47 от 2016 г.).
(2) След монтажа на хладилния агрегат и 
студопреносителните тръбопроводи цялата 
инсталация да се изпитва със сгъстен въздух 
под налягане 18 аtm за нагнетателните и 
12 аtm за отвеждащите тръбопроводи. Мон­
тажът на инсталацията се приема, ако през 
първите 6 часа от изпитването налягането в 
нея не спадне с повече от 10 % и след това 
остане постоянно. 
Чл. 189. (1) След монтажа на инсталацията 
външният студопрeносителен кръг (тръбо­
проводна разсолна мрежа) задължително се 
промива с вода и се изпитва хидравлически 
с налягане, най-малко 1,5 пъти по-ниско от 
работното, но не по-малко от 6 аtm. Изпитва­
нето е успешно, ако в продължение на 15 min 
подаденото налягане не се променя и няма 
течове от съединенията.
(2) Въвеждането на хладилната инсталация 
в експлоатация може да започне само след 
успешно завършени изпитвания съгласно ал. 1 
и чл. 184, включително след отстраняване на 
останалата след изпитванията вода в охлади­
телните колони и тръбопроводи.
Чл. 190. Не се допуска охладителните 
стоманени тръби (колони) да се въвеждат в 
експлоатация по-късно от пет денонощия след 
поставянето им в сондажите, ако в проекта 
няма други указания. Включването им в 
групи се допуска само ако е в съответствие 
с проекта, като първо се подава охладителен 
разтвор към тези съседни тръби (колони, 
тръбопроводи), които имат най-големи раз­
стояния помежду си.
Чл. 191. (1) По време на експлоатацията на 
охладителните тръби се контролира подава­
нето на охладителния разтвор в тях. Темпе­
ратурата на излизащия от колоната „разсол“ 
след стабилизиране на режима на работа не 
трябва да се различава с повече от 2÷3 °С от 
тази на „разсола“ във входящата тръба.
(2) Не се допуска прекъсване на работата 
на хладилната инсталация през целия пери­
од на активно замразяване на почвата. След 
създаване на необходимия обем замразен 
почвен масив се допуска активният режим 
на работа на хладилната инсталация да пре­
мине в пасивен с поддържане на постоянна 
температура в замразената почва.
(3) По време на замразяването на водоносни 
пластове, които се намират между глинести 
прослойки, чрез разтоварващи сондажи се 
осигурява и контролира безпрепятственото 
повдигане на нивото на подземните води в 
замразявания масив и над него.
Чл. 192. Проектните размери и едно­
родността на замразения почвен масив се 
приемат за постигнати след установяване на 
следните данни: