Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 49

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
1. апаратно помещение за хлораторни
апарати;
2. входно антре, в което се поставят шкафове
със защитно облекло, медикаменти за долекар-
ска помощ и фонтан за питейна вода;
3. разходен склад за бутилки и/или варели;
4. склад за съхранение на експлоатационен
запас в продължение на 15—30 дни в зависи-
мост от категорията на водоснабдявания обект;
5. помещение за хлоромер и контактен ре-
зервоар, когато се предвижда автоматично ре-
гулиране на дозата на хлора;
6. помещения за съоръженията за обезвреж-
дане на аварийно изпуснат хлор без пряка връзка
с останалите помещения в хлораторната станция.
Чл. 91. (1) При проектирането на хлоратор-
ни станции се осигурява връзка между апарат-
ното помещение за хлораторни апарати и раз-
ходния склад през входното антре.
(2) Не се допуска директна връзка на апа-
ратното помещение, разходния склад и входно-
то антре с останалите помещения в хлоратор-
ните станции.
(3) Хлораторните станции, разположени в
обща сграда с други съоръжения на пречиства-
телната станция, се отделят посредством плът-
на стена без строителни отвори.
Чл. 92. Не се допуска проектиране на хлора-
торни станции и складове за хлор в помещения
под нивото на терена.
Чл. 93. Резервното технологично обзавежда-
не на хлораторните станции включва:
1. до два работни хлоратора—един резервен
хлоратор;
2. при повече от два работни хлоратора—два
резервни хлоратора.
Чл. 94. Апаратните помещения за хлорато-
ри и анализатори се проектират с естествено
осветление, с прозорци, ориентирани по въз-
можност на север или така, че да не се допуска
пряко слънчево нагряване на хлораторните апа-
рати. Площта на прозорците е 10 % от площта
на пода.
Чл. 95. (1) Тръбопроводите за втечнен и га-
зообразен хлор и хлорна вода се проектират
корозионоустойчиви и с възходящ наклон 0,01
към хлораторния апарат.
(2) Хлоропроводите се проектират на кон-
золи в помещенията, а извън сградата—на ес-
такади, като се осигурява защитата им от
пряко слънчево нагряване.
Чл. 96. Хлоропроводите се оразмеряват за
три пъти максималното оразмерително коли-
чество хлор, както следва: от 2,5 до 3,5 m/s—за
газообразен хлор, и 0,8 m/s—за втечнен хлор,
при работно налягане не по-малко от 1,6 МРа и
при налягане за изпитване 2,3 МРа.
Чл. 97. (1) При паралелна работа на два или
повече хлоратора тръбопроводите за хлорна
вода се свързват посредством резервоар без
прекъсване на потока.
(2) Тръбопроводите се разполагат в поме-
щенията в монтажни канали, в пода или на
конзоли към стените, а извън сградата—под-
земно или в колектори, в които освен тръбо-
проводите не се предвиждат други комуникации.
Чл. 98. В помещенията на хлораторните стан-
ции за втечнен хлор се осигурява известителна
звукова и/или светлинна сигнализация при ава-
рийно изтичане на хлор от съоръженията.
Чл. 99. Допуска се изпускане на отпадъчни
води от апаратното помещение, разходното
помещение и антрето на хлораторната станция
само ако това не води до замърсяване на окол-
ната среда. В противен случай преди изпуска-
нето на отпадъчни води се използва неутрали-
зиращ реагент.
Чл. 100. Хлораторни станции, работещи с
хлорни съединения, се проектират със следни-
те помещения:
1. хлораторно помещение, в което се помес-
тват реагентните съдове и дозаторите;
2. склад за хлорни съединения;
3. антре.
Чл. 101. Свободната площ в хлораторните
помещения е от 4 до 6 m2, като проходите за
преминаване между съдовете, дозаторите и
стените се проектират с широчина, по-голя-
ма от 0,7 m.
Чл. 102. (1) Инсталациите за дезинфекция
на водата с озон, ултравиолетови лъчи, медни и
сребърни йони се проектират в съответствие с
указанията на производителя.
(2) Озонаторната станция се проектира при
спазване изискванията на нормативните акто-
ве за безопасност при работа с озон.
Чл. 103. Работата на всички инсталации за
дезинфекция на водата се автоматизира напъл-
но, като се синхронизира с работата на водоп-
ровода, помпените станции или пречиствател-
ната станция.
Чл. 104. Тръбопроводите на вентилационна-
та система и обезвреждащите съоръжения се
проектират от корозионоустойчиви строител-
ни продукти.
Раздел VIII
Складове за реагенти и филтърни материали.
Спомагателни и обслужващи помещения
Чл. 105. (1) Складовете за реагенти и фил-
търни материали се оразмеряват в зависимост
от условията за транспортиране, товарене и
разтоварване, необходимия запас, изисквания-
та за съхранение и физико-механичните свойс-
тва на материалите.
(2) Складовете за реагенти се оразмеряват
за 15—30-дневен запас при максимален разход
на реагенти.
(3) Допуска се складовете за реагенти да се
оразмеряват за по-малък запас, но за не по-
малко от 7 дни след съответна технико-иконо-
мическа обосновка.
(4) При наличие на централни (базисни)
складове се допуска складовете за реагенти да
се оразмеряват за тридневен запас.