Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
1. актове за приемане на енергообзавежда-
нето в експлоатация;
2. генерален план с нанесени сгради, съоръ-
жения, пътища, включително и на подземното
стопанство—кабелни и топлопреносни мрежи;
3. утвърдена проектна документация—тех-
нически проект, чертежи, обяснителни запис-
ки и др., с всички последвали изменения;
4. изпълнителни работни схеми и чертежи;
5. технически паспорти на енергообзавеж-
дането;
6. сертификати на съоръжения и материали,
подлежащи на задължителна сертификация;
7. експлоатационни инструкции;
8. длъжностни инструкции;
9. документация, която се изисква от дър-
жавните контролни и надзорни органи.
(2) Пълен комплект от документацията по
ал. 1 се описва и съхранява в технически архив.
При промяна на собственика/ползвателя доку-
ментацията се предава в пълен обем на новия
собственик/ползвател, който е длъжен да оси-
гури нейното съхраняване.
(3) За всяко производствено структурно зве-
но се изготвя списък на необходимите инструк-
ции, технологични и оперативни схеми.
(4) Извършените в процеса на експлоатаци-
ята изменения в оперативните и технологични-
те схеми своевременно се нанасят в екзекутив-
ните чертежи от упълномощени длъжностни
лица, които се подписват и отбелязват датата
на внасяне на изменението.
(5) Направените изменения по ал. 4 се до-
веждат до знанието на персонала със запис в
специален дневник за разпореждане.
(6) Изпълнителните схеми се проверяват за
съответствие с фактическото им състояние най-
малко веднъж на 2 години.
(7) Списъците с необходимите документи за
структурните звена и експлоатационните инст-
рукции се преразглеждат най-малко веднъж на
3 години, а също и при излизане на нови наред-
би, правила, технически условия и др.
Чл. 84. (1) За обслужващия персонал се оси-
гуряват необходимите вътрешни инструкции и
схеми за работните места.
(2) Инструкциите се подписват от ръково-
дителя на структурното звено и се утвържда-
ват от работодателя или упълномощено от
него лице.
(3) В инструкциите за експлоатация на енер-
гийни уредби и мрежи, системите и техничес-
ките средства за управление, контрол и защита
се записват:
1. кратка характеристика за предназначени-
ето, устройството и действието;
2. параметрите за нормална експлоатация,
разрешените технологични отклонения в ра-
ботата на съоръженията, ограничителните
стойности на параметрите за безопасна екс-
плоатация;
3. редът за пускане, спиране и обслужване;
4. действията на персонала при нарушение
на нормалната експлоатация;
5. редът за извършването на прегледи, ре-
монти и изпитвания;
6. специфичните изисквания за безопасност
при работа на персонала.
Чл. 85. (1) Оперативният дежурен на енер-
гообзавеждането разполага със:
1. оперативна изпълнителна схема или схе-
ма-макет;
2. оперативен дневник;
3. дневник за заявките за извеждане от рабо-
та на съоръжения;
4. дневник за разпореждания;
5. комплект от инструкции, схеми и други
помощни и нормативни актове по утвърден
списък;
6. режимни карти за работата на основните
съоръжения.
(2) Оперативният дежурен или оперативно-
ремонтният персонал, който обслужва елект-
рообзавеждането, разполага със:
1. еднолинейна електрическа схема или схе-
ма-макет;
2. оперативен дневник;
3. дневник за заявките за извеждане от рабо-
та на съоръженията;
4. дневник за релейните защити и автоматика;
5. карта за настройките на релейните защи-
ти и автоматика;
6. дневник за разпорежданията;
7. дневник за повредите на съоръженията;
8. дневник за отчитане на работата по наря-
дите и разпорежданията;
9. бланки за превключвания;
10. списък на лицата, които имат право на
едноличен оглед и/или проверки в електричес-
ките уредби и мрежи и право да издават опера-
тивни разпореждания;
11. комплект от инструкции, схеми и други
помощни и нормативни актове по утвърден
списък.
(3) Оперативният дежурен персонал, който
обслужва топлоенергийни уредби и мрежи, раз-
полага със:
1. оперативна изпълнителна/технологична
схема на съоръженията;
2. оперативен дневник;
3. дневник за разпорежданията;
4. дневник за отчитане на работата по наря-
дите и разпорежданията;
5. дневник за повредите в съоръженията;
6. режимни карти за работата на основните
съоръжения;
7. графици за изпробване на съоръженията,
технологичните защити и системи;
8. комплект от инструкции, схеми и други
помощни и нормативни актове по утвърден
списък.
(4) Оперативният персонал, който обслужва
топлопреносната мрежа, разполага със:
1. оперативна изпълнителна схема на топ-
лопреносната мрежа (схема-макет);