Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 5

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5
(3) Фланцовите съединения, предназначени
за нуждите на катодната защита от корозия,
трябва да са уплътнени с гарнитури без метал-
но обточване.
Чл. 10. Надземните газопроводи и импулс-
ните газопроводи към средствата за измерване
и към регулиращата и отсекателната арматура
трябва да са изработени от метални тръби, а
газопроводите в жилищните, административ-
ните и общественообслужващите сгради—от
безшевни метални тръби.
Чл. 11. (1) В жилищни, общественообслуж-
ващи, административни и офис сгради се допус-
ка изграждане на газопроводи с налягане на газа
до 0,01 МРа.
(2) В промишлени и селскостопански сгради
и в котелни централи се допуска изграждане на
газопроводи с налягане на газа до 0,5 МРа с
изключение на случаите, когато по технологич-
ни причини се изисква по-високо налягане.
Чл. 12. (1) Надземни газопроводи се монти-
рат на височина не по-малка от 0,5 m над нивото
на терена или пода върху електрически изолира-
ни от газопровода опори от негорими материали.
(2) Разположените на открито надземни
газопроводи трябва да са защитени от въздей-
ствие на мълнии.
(3) Надземните газопроводи трябва да са
предпазени от атмосферна корозия чрез нанася-
не на подходящо покритие и да са оцветени във:
1. светложълт цвят—за газопроводи за газо-
ва фаза;
2. тъмножълт цвят—за газопроводи за теч-
на фаза.
Чл. 13. Дълбочината на полагане на под-
земните газопроводи и разстоянията между
тях и други технически проводи и съоръже-
ния са съгласно Наредба № 8 от 1999 г. за
правила и норми за разполагане на техничес-
ки проводи и съоръжения в населени места
(ДВ, бр. 72 от 1999 г.).
Чл. 14. На газопроводите за течна фаза и на
всяка част от тях, отделена между два спира-
телни вентила, сe монтират предпазни клапа-
ни. Изпуснатият газ през предпазните клапани
се отвежда на безопасно място посредством свещ
с устройство съгласно чл. 24. Допуска се на га-
зопроводите, монтирани на открито, да не се
монтира свещ.
Чл. 15. (1) Подземните и намиращите се под
вода части на стоманените газопроводи трябва
да са защитени от корозия и/или електрокоро-
зия чрез диелектрично покритие и активна елек-
трохимична защита.
(2) Антикорозионните покрития на подзем-
ните газопроводи трябва да имат следните фи-
зико-механични характеристики:
1. механична якост, която осигурява запаз-
ване на покритието по време на монтажа и от
натоварването на почвата при експлоатация;
2. пластичност, която осигурява поемането
на деформациите при въздействието на ниски
или високи температури при извършване на
монтажа и в процес на експлоатация;
3. добра адхезия към метала;
4. изолация срещу провеждане на електри-
чески ток;
5. устойчивост на биологично въздействие.
(3) Качеството на нанесеното изолационно
покритие се проверява съгласно изискванията на
БДС 15704-83 и БДС 15705-83, техническата до-
кументация и инструкциите на производителя на
покритието. Изпитванията се документират.
(4) Към газопроводите се инсталират конт-
ролно-измервателни колонки за измерване и
контролиране на стационарния, общия поляри-
зационен и поляризационния защитен физико-
химичен потенциал (без IR).
(5) Електрохимичната защита се пуска в
действие преди започване експлоатацията на
газопровода, но не по-късно от 3 месеца след
полагането му в изкопа.
Чл. 16. (1) Не се допуска контакт между над-
земно монтирани газопроводи и други техни-
чески проводи и съоръжения.
(2) При съвместно полагане на газопроводи
и електрически кабели на естакада или в поме-
щения газопроводите се монтират под електри-
ческите кабели. Електрическите кабели тряб-
ва да са бронирани или да са положени в стома-
нени тръби във взривоопасната зона съгласно
Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните
строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58
от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).
Чл. 17. (1) При подземно преминаване под
жп линии и автомобилни пътища газопроводи-
те се полагат в бетонови корита, запълнени с
пясък и покрити с бетонови капаци, или в сто-
манени тръби, оразмерени да поемат натовар-
ването от транспортните средства.
(2) Краищата на бетоновите корита или сто-
манените тръби трябва да са изведени най-мал-
ко на 5 m от крайната релса или най-малко на
2 m от края на пътното платно.
(3) Ъгълът на пресичане на подземни газо-
проводи с жп линии и автомобилни пътища не
трябва да е по-малък от 60°.
(4) Не се допуска пресичане на газопроводи
с релсови пътища под стрелки, кръстовища и
обръщателни кръгове. Разстоянието от газо-
провода до тях не трябва да е по-малко от 10 m.
(5) Не се допуска галванична връзка между
стоманения кожух и газопровода.
(6) Не се допуска полагане на газопроводите:
1. в насип под железопътни и трамвайни
линии и пътища;
2. под стрелки и кръстовища на железопът-
ни и трамвайни линии.
Чл. 18. (1) Металните газопроводи в сгра-
ди се изолират електрически от външния га-
зопровод посредством изолационен елемент,
монтиран в надземната му част. Изолацион-
ният елемент се шунтира с искрогасително
съпротивление.
(2) В близост до входа на газопровода в сгра-
дата се монтира спирателна арматура и разгло-
бяема връзка.
Чл. 19. (1) Използването на резбови съеди-
нения се допуска за метални газопроводи с на-
лягане на газа:
1. до 0,01 МРа и номинален диаметър до DN
80 включително;
2. до 0,5 МРа и номинален диаметър до DN
50 включително.