Държавен вестник, бр. 78, 2021 г., стр. 12

СТР.  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  78
наваеми детектори за пожар това изискване 
е изпълнено, ако няма машинни отделения 
с голям риск от пожар, включени в контур 
(електрическа верига, свързваща детекторите 
на различни отсеци последователно и заедно 
(вход и изход) с индикаторните блокове), об­
хващащ жилищните помещения, сервизните 
помещения и пунктовете за управление.“
79. В параграф 7.7.1.1.14 текстът след думите 
„освен“ се заменя със следното:
„че контролният панел може да се използва 
за задействане на едно или повече от следните:
.1 система за персонално повикване;
.2 спиращи механизми за вентилаторите;
.3 механизми за затваряне на противопо­
жарните врати;
.4 механизми за затваряне на противопо­
жарните и димните клапани; и
.5 спринклерната система.“
80. В параграф 7.7.1.1.15 текстът на увода 
се заменя със следното:
„Системите за откриване на пожари, при 
които всички детектори за пожар могат да 
бъдат индивидуално идентифицирани (т.е. с 
възможност за идентификация на адреса на 
зоната), се разполагат по такъв начин, че:“.
81. В параграф 7.7.1.1.15.1 в края на пара­
графа се добавят следните думи:
„и нито един контур не трябва да преми­
нава през помещението два пъти. Когато това 
не е практично (напр. за големи обществени 
пространства), частта от контура, която по 
необходимост преминава през помещението 
за втори път, се инсталира на възможно 
най-голямо разстояние от другите части на 
контура.“
82. В параграф 7.7.1.1.15.2 думите „и няма“ 
се вмъкват между думите „няма“ и „да пре­
дизвика“.
83. Следният нов параграф 7.7.1.1.16 се 
добавя след параграф 7.7.1.1.15:
„Системата за откриване на пожари в па­
лубните помещения за превозни средства, с 
изключение на пунктовете за ръчно повикване, 
може да се изключва с таймер по време на то­
варене/разтоварване на превозните средства.“
84. Второто изречение на параграф 7.7.1.2.3 
се заменя със следното:
„Детекторите, които са разположени отгоре, 
са на разстояние най-малко 0,5 m от вертикал­
ните прегради, с изключение на коридорите, 
шкафчетата и стълбищата.“
85. В първото изречение на параграф 7.7.3.1 
думите „работно помещение и, когато има та­
кова, от“ се вмъкват след думата „управление“.
86. Следният нов параграф 7.7.3.2 се доба­
вя след параграф 7.7.3.1 и параграфи 7.7.3.2 и 
7.7.3.3 се преномерират като параграфи 7.7.3.3 
и 7.7.3.4:
„Допълнителните стационарни пожаро­
гасителни системи, които не се изискват от 
кодекса, но са монтирани на плавателния 
съд, трябва да отговарят на конструктивните 
изисквания на настоящия Кодекс, с изключе­
ние на втория изпускателен отвор, необходим 
за стационарните газови пожарогасителни 
системи.“
87. В преномерирания параграф 7.7.3.3.3 след 
първото изречение се добавя следният текст:
„Тръбопроводите могат да преминават 
през жилищните помещения, при условие че 
са със значителна дебелина и тяхната якост 
е проверена с изпитване под налягане след 
монтирането им при налягане не по-малко 
от 5 N/mm2. Освен това тръбопроводите, пре­
минаващи през жилищните зони, се свързват 
само чрез заваряване и не се оборудват с дре­
нажни или други отвори в тези помещения. 
Тръбопроводите не трябва да преминават през 
хладилни помещения.“
88. В края на преномерирания параграф 
7.7.3.3.5 се добавя следното изречение:
„Отворите, които могат да пропускат въздух 
или да позволят излизането на газ от защитено 
помещение, трябва да могат да се затварят 
извън защитеното помещение.“
89. В края на преномерирания параграф 
7.7.3.3.6 се добавя следният текст:
„съответстващ на брутния обем на машин­
ното отделение, увеличен с обема на възду­
хосъбирателните резервоари, преобразуван 
в свободен обем въздух. Алтернативно, към 
всеки въздухосъбирателен резервоар може 
да се монтира изпускателна тръба, свързана 
с предпазен клапан, при условие че тя води 
директно към открития въздух.“
90. В преномерирания параграф 7.7.3.3.7 
думите „персонал може да се очаква да влезе 
(напр. ро-ро помещения) и където достъпът 
става през врати или люкове или“ се добавят 
след думите „работи или“ в първото изречение; 
във второто изречение думата „действа“ се 
заменя с думите „действа автоматично (напр. 
чрез отваряне на вратата на освобождаващия 
шкаф)“.
91. В края на преномерирания параграф 
7.7.3.3.10 се добавя следният текст:
„Помещенията се считат за отделени, когато 
отделенията са в съответствие с таблици 7.4-1 
и 7.4-2, в зависимост от случая, или отделе­
нията са газонепроницаеми и са изработени 
от стомана или еквивалентни материали.“
92. В края на преномерирания параграф 
7.7.3.3.12 се добавя следният текст:
„без да местят контейнерите изцяло от 
фиксираната им позиция.“
93. Преномерираният параграф 7.7.3.3.14 се 
заменя със следното:
„7.7.3.3.14. Когато пожарогасителният агент 
се съхранява извън защитено помещение, той 
се съхранява в помещение, което е разполо­
жено на безопасно и леснодостъпно място. 
С цел прилагане на таблици 7.4-1 и 7.4-2 
тези помещения за съхранение се считат за