Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
Чл. 169. (1) При автоматизацията на смеси-
телните помпени станции освен дейностите по
чл. 168, т. 1, 2 и 4 се предвижда и регулатор на
температурата за поддържане на зададената
температура на смесената вода след помпената
станция.
(2) Температурата на смесената вода по ал. 1
се поддържа посредством изменение на дебита
на засмукваната от обратния топлопровод вода.
Чл. 170. За подаващия топлопровод след
помпената станция се предвижда защита от
повишаване на температурата над допустима-
та температура посредством затваряне на кра-
новете, отделящи защитавания участък от ос-
таналата мрежа, при задържане в установе-
ното време.
Чл. 171. (1) Автоматизацията на дренажни-
те помпени станции предвижда автоматично
включване и изключване на работните и резер-
вните помпи при съответни водни нива.
(2) Автоматизацията на кондензните пом-
пени станции включва:
1. автоматично пускане и спиране на помпи-
те при зададени нива на кондензата в конден-
зния резервоар;
2. поддържане на зададеното налягане на
парната възглавница в кондензния резервоар;
3. поддържане при необходимост на зададе-
ната температура на водата, подгрявана в
охладителите на кондензата;
4. защита на кондензния резервоар от пови-
шено налягане;
5. за кондензни помпени станции с постоян-
но препомпване на кондензата—автоматично
поддържане на нивото в резервоара.
Чл. 172. (1) Автоматизацията на секциони-
ращите устройства, разделящи мрежата на от-
делни зони, трябва да осигурява автоматична-
та защита на топлопреносната мрежа от пови-
шено статично налягане при аварийно спиране
на мрежовите помпи.
(2) В зависимост от разположението на зо-
ната с повишено статично налягане спрямо
секциониращото устройство автоматизацията
по ал. 1 се осъществява посредством регулато-
ри на налягането и възвратни клапани.
Чл. 173. При автоматизацията на подхран-
ващите помпи освен дейностите по чл. 168, т. 1,
2 и 4 се предвижда и предпазно устройство за
защита на секционирания участък от превише-
но статично налягане при авария на регулатора
на подхранване.
Чл. 174. Автоматизацията на топлообмен-
ните станции осигурява:
1. регулиране на температурата на водата в
подаващата линия след топлообменника за
отопление и вентилация;
2. поддържане на зададената температура на
ГВБН след топлообменника;
3. поддържане на зададеното налягане в об-
ратната линия след топлообменния апарат при
динамичен и статичен режим;
4. блокиране, регулиране и превключване на
мрежовите и подхранващите помпи след топ-
лообменния апарат.
Чл. 175. Междинните и смесителните пом-
пени станции, топлообменните станции и сек-
циониращите устройства се електрозахранват
с два захранващи кабела от два независими
източника.
Чл. 176. (1) Контрол на параметрите на топ-
лоносителите в топлопреносните мрежи се пред-
вижда на магистралните топлопроводи и на
отклоненията с диаметър над 200 mm.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва с местни
контролно-измервателни прибори, които се
поставят, както следва:
1. за измерване на температура:
а) в местата на отклоненията на магистрал-
ните подаващи топлопроводи на водните топ-
лопреносни мрежи и на паропроводите—само
в една точка от отклонението, и на магистрал-
ните обратни топлопроводи на водните топло-
преносни мрежи—до отклонението и на само-
то отклонение до шибъра;
б) на магистралните топлопроводи, в места-
та на секциониращите шибри, на подаващата и
обратната тръба;
2. за измерване на налягането в подаващата
и обратната линия:
а) в местата на отклоненията—преди от-
клонението, на магистралния топлопровод и
след запорната арматура на отклонението;
б) на магистралните топлопроводи—преди
и след секциониращите шибри в утайниците.
Чл. 177. (1) Контролът на параметрите на
топлоносителите в помпените станции се извър-
шва с контролно-измервателни средства, както
и със средства с енергонезависима памет.
(2) В междинните и смесителните помпени
станции се предвиждат средства по ал. 1 за:
1. измерване на температурата на водата в
подаващия и връщащия топлопровод преди и
след помпените станции;
2. измерване на температурата на водата
преди и след подкачващата помпа;
3. измерване на температурата на лагерите
на помпите;
4. измерване на налягането на водата в смука-
телната и нагнетателната тръба на всяка помпа;
5. измерване и регистриране на налягането
на водата в напорния колектор на междинните
и смесителните помпени станции.
(3) В дренажните помпени станции се пред-
виждат средства по ал. 1 за измерване на:
1. температурата на лагерите на помпите;
2. налягането в нагнетателната тръба на вся-
ка помпа;
3. нивото на водата в дренажната система.
(4) В кондензните помпени станции се пред-
виждат средства по ал. 1 за:
1. измерване на температурата на конденза-
та в топлопроводите, подвеждащи кондензат
към резервоара;