Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
2. налягане до 0,2 МРа и условен диаметър
до 50 mm;
3. налягане до 0,5 МРа и условен диаметър
до 25 mm.
(6) Не се допускат механични съединения за
тръбопроводи с диаметър, по-голям от 42 mm.
Чл. 147. Съединителните и фасонните части
на газовите инсталации трябва да са от спокой-
ни стомани (лети, ковани, щамповани, огънати
или заварени) или от мед.
Чл. 148. (1) Спирателната арматура за газо-
вите инсталации трябва да осигурява необходи-
мите условия за експлоатация и да съответства
на налягането и температурата на природния
газ в съоръжението или инсталацията.
(2) Спирателната арматура по ал. 1 за всич-
ки видове газопроводи може да е от стомана,
чугун, цветни метали или сплави. Спирателна
арматура от полиетилен се допуска само за
полиетиленови газопроводи.
(3) Не се допуска чугунена арматура, включи-
телно от ковък чугун, на местата, подложени
на вибрации или други механични натоварва-
ния.
Чл. 149. (1) Материалите за уплътнение,
които се използват при резбови и фланцови
съединения, трябва да осигуряват херметичност
на съединенията и да не позволяват влошаване
чистотата на газа.
(2) За резбови съединения може да се изпол-
зват само уплътнения от невтвърдяващи се
материали.
(3) Не се допуска използването на азбест за
уплътнения.
Чл. 150. (1) Заваряването на стоманените
газопроводи се извършва при спазване на изис-
кванията на БДС EN 288, технологичните инс-
трукции и изискванията на чл. 74—76.
(2) На безразрушителен контрол подлежат
10 на сто от челните заварени съединения на
газопроводи за налягания, по-големи от
0,01 МРа, и диаметър, по-голям от 50 mm.
Чл. 151. Заваряването на тръби от полиети-
лен висока плътност се извършва при спазване
изискванията на БДС EN 12 007-2 и техноло-
гичните инструкции.
Чл. 152. (1) Свързването на медни тръби се
извършва чрез спояване с твърд припой съоб-
разно изискванията на техническите специфи-
кации.
(2) Не се допуска мек припой за свързване
на медни тръби.
Чл. 153. Газопроводите се изграждат по на-
чин, който осигурява недопускане на остатъч-
ни механични напрежения.
Чл. 154. (1) Подземните метални газопрово-
ди се защитават от корозия по реда на чл. 119.
(2) Газопроводите в сгради трябва да са осигу-
рени с антикорозионна защита чрез защитни
покрития срещу корозионното въздействие на
контактуващите с тях строителни материали, вода,
кондензат и други корозионноактивни среди.
(3) Защитен кожух се предвижда за:
1. стоманени газопроводи, положени във или
намиращи се в контакт с бетонни или гипсови
елементи;
2. стоманени газопроводи, положени в стро-
ителни елементи от агресивни материали (кси-
лолит, шлака и др.);
3. медни газопроводи, положени в строител-
ни елементи, съдържащи нитритни и амонитни
вещества.
Чл. 155. Качеството на нанесените върху
газопроводите изолационни покрития се про-
верява съгласно изискванията на техническата
документация.
Чл. 156. (1) При монтаж на газовите уреди се
спазват техническите спецификации и инструк-
циите на производителя.
(2) Газовите уреди се монтират на разстоя-
ние най-малко 0,4 m от леснозапалими матери-
али.
(3) Разстоянието по ал. 2 може да се намали
при вземане на предпазни мерки, които осигу-
ряват при номинална мощност на газовите уре-
ди повърхностна температура на леснозапали-
ми вещества и вградени мебели не по-висока от
85 °С.
Раздел II
Газопроводи
Чл. 157. Газопроводите на газовите инста-
лации може да се изработват от безшевни или
електрозаварени стоманени тръби, медни тръ-
би, тръби от полиетилен с висока плътност,
тръби от поливинилхлорид и други тръби, спе-
цифицирани за природен газ при определено
налягане.
Чл. 158. Газопроводите на територията на
производствените предприятия се изграждат по
начин, отговарящ на изискванията за работа с
газ, и с възможност да се обезгазяват, продух-
ват и почистват.
Чл. 159. За площадковите газопроводи се
прилагат изискванията на глава шеста, раздел II.
Чл. 160. Върху подземните площадкови га-
зопроводи не се допуска разполагане на сгради,
складови площадки, други строежи и трайни
насаждения, които застрашават експлоатаци-
онната им сигурност и възможността за ремонт.
Чл. 161. Надземни газопроводи може да се
монтират:
1. върху негорими колони, опори и естакади
на височина най-малко 0,35 m от прилежащия
терен;
2. съвместно с други технически проводи
върху едни и същи колони и естакади при оси-
гурена възможност за монтаж и техническо
обслужване;
3. на външните стени и негорими покриви на
сгради—за газопроводи с налягане до 0,5 МРа.
Чл. 162. Преминаването на промишлени га-
зопроводи под железопътни линии се извърш-
ва при спазване изискванията на чл. 115.