Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
4. протоколи за изпитванията на КЛ след
полагането им;
5. монтажни чертежи с означения на места-
та и отклоненията от проекта при направата на
крайните кабелни глави и апаратурата за под-
държане на постоянно налягане на маслото за
КЛ с напрежение до 110 kV;
6. актове за изпълнение на антикорозион-
ни мероприятия и на защита от блуждаещи
токове.
Чл. 219. При приемане в експлоатация на
основно ремонтирана КЛ се извършват изпит-
вания в съответствие с изискванията на Наред-
ба № 3 от 2004 г. за устройството на електри-
ческите уредби и електропроводните линии по
чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЕ, в това число:
1. определяне целостта на жилата и сфази-
ровката им;
2. определяне на активните съпротивления
на жилата на кабела и на работните им капаци-
тети за КЛ с напрежение 20 kV и по-високо;
3. измерване съпротивлението на заземите-
лите на корпусите на крайните муфи и на ме-
талните конструкции в кабелните шахти;
4. измерване на равномерното разпределе-
ние на товарите между паралелно работещи
кабели;
5. проверка на действието на монтираните
уредби за антикорозионна защита от блуждае-
щи токове;
6. изпитване на изолацията с постоянен ток
с повишено напрежение.
Чл. 220. (1) Всяка КЛ има свой единен за
мрежата номер или наименование. Ако линия-
та се състои от няколко паралелни кабела, все-
ки от тях има един и същ номер и допълнителна
буква: А, Б, В и т. н.
(2) На територията на предприятието под-
земните КЛ се маркират посредством пикетаж-
ни колчета (блокчета):
1. на всеки 100 m от трасето;
2. над кабелните муфи;
3. в местата на пресичанията с други подзем-
ни съоръжения;
4. при изменение на посоката на трасето.
Чл. 221. За всяка КЛ при въвеждането є в
експлоатация се установяват максималните то-
кови товари в съответствие с изискванията на
Наредба № 3 за устройството на електрически-
те уредби и електропроводните линии. Тези то-
вари се определят за участъците на трасето с
най-лоши условия за охлаждане, ако дължина-
та на участъка е по-голяма от 10 m.
Чл. 222. Температурата на загряване на ка-
белите се проверява предимно на участъците
от трасето с най-лошо охлаждане във време и
срокове, установени с вътрешни инструкции.
Чл. 223. (1) Вентилацията на кабелните ко-
лектори, тунели и шахти се проверяват перио-
дично. Температурата на въздуха в колектори-
те, тунелите и шахтите лятно време да не пре-
вишава температурата на външния въздух с
повече от 10 °С.
 (2) При необходимост за намаляване на
риска от възникване и разпространение на по-
жари в кабелните тунели се предвижда допъл-
нителна огнезащита на кабелите чрез разреше-
ните за ползване огнезащитни състави (техни-
чески обмазки).
Чл. 224. Кабелни линии с напрежение
6 ч 10 kV, които работят с по-нисък товар от
номиналния, могат кратковременно да се пре-
товарват съобразно данните на производителя.
Чл. 225. (1) В авариен режим КЛ с напреже-
ние до 10 kV вкл. се допуска да се претоварват
съобразно данните на производителя.
(2) Не се допуска претоварване на КЛ с нап-
режение 20 ч 35 kV.
Чл. 226. Разрешава се претоварване на мас-
лонапълнените КЛ с напрежение 110 kV съг-
ласно инструкциите на производителя.
Чл. 227. (1) За КЛ с напрежение 110 kV с
проекта се установяват границите и скоростта
на допустимите изменения на налягането на
маслото.
(2) При излизане извън посочените граници
КЛ или отделна нейна секция се изключва.
(3) Включването на КЛ или секция по ал. 2
се допуска само след изясняване на причините
за недопустимото увеличаване на налягането
на маслото.
Чл. 228. (1) В мрежи с изолиран или неефек-
тивно заземен звезден център се допуска КЛ да
работят в режим с еднофазно земно съедине-
ние до неговото отстраняване, като незабавно
се уведомява дежурният в захранващата под-
станция или дежурният диспечер на преносно-
то/разпределителното предприятие, под чието
ръководство ще продължи работата по отстра-
няване на земното съединение.
(2) Максималната допустима продължител-
ност на режима с еднофазно земно съединение
се определя от производителя на кабела или
съответния стандарт.
Чл. 229. (1) Товарите на КЛ и напрежението
в различните точки на мрежата се измерват най-
малко два пъти годишно, в това число един път
в периода на върховия товар.
(2) Въз основа на измерванията по ал. 1 се
уточняват режимите и схемите на работата на
КЛ. За контролиране на максималния товар се
монтират амперметри.
Чл. 230. (1) Огледите на КЛ с напрежение до
35 kV се извършват, както следва:
1. трасета на положените в земята кабели—
съгласно вътрешни инструкции, но най-малко
един път на три месеца;
2. кабели, положени в колектори, тунели и по
мостове—най-малко един път на три месеца;
3. крайни кабелни глави на линии с напре-
жение над 1000 V—един път на шест месеца, на
линии под 1000 V—един път годишно; огледите
на кабелни глави, монтирани в трафопостове,
разпределителни пунктове и в подстанции, се
извършват едновременно с огледите на другите
съоръжения;