Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
лят неизключваемите собствени защити на 
компонентите на осигуряващите системи за 
безопасност.
Чл. 138. (1) В проекта се предвиждат 
системи за аварийно електроснабдяване на 
КСК, важни за безопасността, в случай на 
загуба на външно електрозахранване, които 
са способни да изпълняват функциите си при 
всички експлоатационни състояния и аварий­
ни условия с допускане за единичен отказ и 
отказ по обща причина. 
(2) Проектните решения срещу откази по 
обща причина, включително в резултат на 
външни събития, включват алтернативен (ди­
версифициран) източник на аварийно промен­
ливо токово електрозахранване (стационарен 
или подвижен), квалифициран за работа в 
условията на екстремни външни събития от 
естествен произход. 
(3) За осигуряване на необходимата на­
деждност на аварийното електроснабдяване 
за продължителен период (не по-малко от 72 
часа) след аварийни условия се предвижда:
1. достатъчен капацитет на източниците 
на постояннотоково електрозахранване или 
възможност за тяхното презареждане;
2. достатъчен запас от горива и консумати­
ви за аварийните и алтернативните източници 
на променливо токово електрозахранване.
Чл. 139. (1) В проекта се предвиждат сис­
теми за пожароизвестяване и пожарогасене, 
които да предотвратяват откази по обща при­
чина в системите за безопасност вследствие на 
пожар и да изпълняват определените функции 
в автоматичен режим на работа. Системите 
за пожарогасене трябва да имат възможност 
за ръчно задействане.
(2) Мерките за пожарна безопасност тряб­
ва да осигуряват защита в дълбочина чрез 
предотвратяване на възникването на пожар, 
бързо откриване и гасене на всеки възник­
нал пожар, осигуряване на устойчивостта 
на конструкцията при пожар, ограничаване 
разпространението на огъня и дима и на по­
следствията от пожар, създаване на условия 
за евакуация на обитателите и за безопасност 
на спасителните екипи. За постигането на 
тези цели:
1. строителните конструкции се проектират 
консервативно като огнеустойчиви, с отчитане 
на вътрешни и външни пожари;
2. вътрешните конструкции и компоненти 
са с клас по реакция на огън А1 или А2;
3. горимото натоварване се поддържа на 
възможния практически минимум;
4. енергийният блок се разделя на пожа­
розащитни сектори чрез пожарозащитни 
прегради с необходимата огнеустойчивост за 
неразпространение на дима и топлината при 
отчитаните в проекта пожари;
5. характеристиките на системите за пожа­
роизвестяване и пожарогасене (надеждност, 
независимост, капацитет и квалификация) се 
избират с отчитане на резултатите от анализа 
на опасността от пожар по чл. 77;
6. се осигуряват необходимите защитени 
зони, безопасни зони, евакуационни пътища 
и евакуационни изходи;
7. се осигуряват условия за спешно пожа­
рогасене: външно и вътрешно водоснабдяване 
за пожарогасене, пътища за противопожарни 
цели и достъп на спасителните екипи.
Раздел IX
Други КСК, важни за безопасността
Чл. 140. (1) С проекта на системата от 
парогенератори и паропроводи, на системата 
за подхранваща вода на парогенераторите и 
на системата на турбините и генераторите се 
гарантира, че не се достигат проектните преде­
ли на системата на контура на топлоносителя 
на реактора при всички експлоатационни 
състояния и аварийни условия.
(2) Проектът на системата от парогенера­
тори и паропроводи предвижда подходящо 
оразмерени и квалифицирани изолиращи 
(отсичащи) клапани с потвърдена работо­
способност за определен спектър от условия 
при експлоатационни състояния и аварийни 
условия.
(3) Системата от парогенератори и паро­
проводи и системата за подхранваща вода на 
парогенераторите се проектират с достатъчен 
капацитет и с възможност за предотвратяване 
развитието на очакваните експлоатационни 
събития в аварийни условия.
(4) Проектът на системата на турбините 
и генераторите осигурява защита срещу пре­
товарване и вибрации, както и мерки срещу 
възможни въздействия на летящи предмети, 
причинени от разрушаване на компоненти, 
върху КСК, важни за безопасността. 
Чл. 141. Транспортно-технологичното обо­
рудване, което обслужва КСК, важни за без­
опасността, или премества тежки товари в 
близост до тях, се проектира така, че:
1. да предотвратява преместването на това­
ри, надвишаващи проектната товароносимост;
2. да предотвратява с консервативни про­
ектни решения всяко непреднамерено падане 
на товари, които могат да въздействат на КСК, 
важни за безопасността;
3. да се използва само в определени екс­
плоатационни състояния чрез защитни бло­
кировки;
4. да е сеизмично квалифицирано.
Чл. 142. Проектните основи на всяка сис­
тема с въздух под налягане, която обслужва 
КСК, важни за безопасността, трябва да оп­
ределят качеството, разхода и чистотата на 
подавания въздух.
Чл. 143. При всички експлоатационни 
състояния и аварийни условия трябва да е 
осигурена адекватна защита срещу мълнии 
на всички сгради и работни зони на площад­
ката на ЯЦ.