Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
Чл. 356. Не се допуска влизането в защитни
клетки или свалянето на защитни екрани при
работещи устройства, създаващи опасни нива
на магнитни и електрически полета.
Раздел XVI
Средства за измерване, релейна защита, авто-
матика, телемеханика, вторични вериги
Чл. 357. Работите по обслужването, ремон-
та, настройката и лабораторните изпитвания
на средствата за измерване, релейната защита,
автоматиката, телемеханиката и вторичните
вериги се извършват от лица с трета квалифи-
кационна група по нареждане или по реда на
текущата експлоатация.
Чл. 358. Работата по веригите на релейната
защита, автоматиката и телемеханиката се из-
вършва само по монтажни схеми. Забранява се
извършване на работа по памет.
Чл. 359. Вторичните намотки на измервател-
ните трансформатори са постоянно заземени.
В сложните схеми свързаните електрически
вторични намотки на токовите трансформато-
ри независимо от броя им се заземяват само в
една точка.
Чл. 360. При разкъсване на токова верига на
измервателни апарати и релета веригите на
вторичните намотки на токовите трансформа-
тори предварително се свързват накъсо. Забра-
нява се извършване на работи по токови транс-
форматори и включени към тях вериги, които
могат да доведат до разкъсване на накъсо съе-
динената верига.
Чл. 361. Работата по напреженовите вериги
на апарати и релета се извършва след изважда-
не на вложките на предпазителите или след
изключване на автоматичните прекъсвачи за
тези вериги.
Чл. 362. При работа по веригите на релейна-
та защита, автоматиката и телемеханиката на
работещо основно съоръжение се предприемат
допълнителни мерки срещу случайно изключ-
ване на съоръжението.
Чл. 363. По табла с работеща релейна апара-
тура или в близост до тях се забранява извърш-
ването на работа, която може да причини виб-
рации или сътресения, предизвикващи непра-
вилно задействане на защитите.
Раздел XVII
Електрически измервания с преносими сред-
ства за измерване
Чл. 364. Изискванията по този раздел се от-
насят за измервания, извършвани с преносими
средства за електрически измервания при на-
прежение до 1000 V.
Чл. 365. По смисъла на този правилник пре-
носими средства за електрически измервания
са тези, които могат да се поставят и премест-
ват в различни точки на измерване, като измер-
ването се извършва с временно присъединява-
не към съответните вериги или по безконтак-
тен начин.
Раздел XV
Промишлена електроника
Чл. 348. Изискванията в този раздел се отна-
сят за работа с изделия на промишлената елек-
троника, включващи:
1. токозахранващи устройства;
2. преобразувателни устройства;
3. електромеханични устройства;
4. силови електронни устройства в промиш-
лени уредби;
5. силови електронни устройства в електро-
задвижванията;
6. електронни устройства за контрол и уп-
равление;
7. оптоелектронни устройства в промишле-
ността;
8. електронни измервателни преобразуватели;
9. измервателни системи в промишлеността;
10. информационни и управляващи индуст-
риални системи;
11. робототехнически системи;
12. електротермични уредби;
13. електролъчеви уредби;
14. електрохимични уредби;
15. електростатични промишлени уредби;
16. високомощни импулсни уредби;
17. лазерни уредби;
18. електромедицински и рентгенови уред-
би и др.
Чл. 349. (1) Техническото обслужване на
изделията на промишлената електроника се
извършва от лица с втора квалификационна
група.
(2) Ремонтни дейности, настройки, измер-
вания и изпитвания на изделията на промишле-
ната електроника се извършват само от отори-
зирани лица с трета квалификационна група.
Чл. 350. За извършването на специфични
работи по изделията на промишлената елек-
троника, свързани с повишен риск за персо-
нала, се прилагат инструкциите за безопасна
работа на производителя или вътрешни ин-
струкции.
Чл. 351. Не се допуска извършване на ремонт
и настройка на системи за промишлената елек-
троника по памет без схеми на производителя
и монтажното им изпълнение.
Чл. 352. При ремонт и настройки на елек-
тронни системи, управляващи машинно обза-
веждане, в случаите, когато е възможно непред-
видимо действие на работните органи, настрой-
ките се извършват само при изправни системи
за аварийно изключване.
Чл. 353. При изпитване за фукционалност и
настройка след ремонт на електронни системи
персоналът ползва лични предпазни средства.
Чл. 354. Не се допуска работа по изделия на
промишлената електроника без предварител-
но отвеждане на генерираните и натрупани от
тях статични електрически заряди.
Чл. 355. Не се допуска работа с електронни
устройства с изведени блокировки, защити,
екранни устройства и други подобни.