Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 47

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
(2) Тръбите и фасонните части на водопро-
водните и канализационните инсталации се
съединяват в съответствие с техническите им
спецификации и указанията на производите-
ля, като в процеса на изграждане на отделни
завършени етапи се извършват проверки за
правилно свързване.
(3) Елементите на водопроводните и кана-
лизационните инсталации се защитават от за-
мърсяване и повреди при тяхното складиране и
транспорт. Те се транспортират и складират в
съответствие с указанията на производителя.
Чл. 223. (1) Преди приемането на водопровод-
ните и канализационните инсталации и на техни-
те съоръжения се извършват необходимите огле-
ди и изпитвания за удостоверяване на съответст-
вието им с одобрения инвестиционен проект и с
правилата за изпълнение съгласно тази наредба.
(2) Хидравличните изпитвания на водопро-
водните и канализационните инсталации и на
техните съоръжения се извършват и приемат
преди измазването на помещенията и полага-
нето на настилки.
(3) Водопроводните и канализационните
инсталации от пластмасови тръби с лепени
връзки и с връзки на заварка се изпитват не по-
рано от времето, указано от производителя, след
завършване на последната връзка.
Чл. 224. Когато водопроводните и канали-
зационните инсталации се изпълняват при зим-
ни условия, се спазват следните изисквания:
1. пластмасовите тръби се монтират при
температура най-малко 5 °C и в съответствие с
указанията на производителя;
2. инсталациите се изпитват и въвеждат в
експлоатация при температура в помещението
не по-ниска от 5 °С;
3. водопроводните инсталации се свързват с
външния водопровод непосредствено преди
въвеждането им в пробна експлоатация.
Чл. 225. Завършените монтажни работи на
водопроводните и канализационните инстала-
ции и на техните съоръжения се приемат с тех-
нически протоколи и актове съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоко-
ли по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72
от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г.).
Чл. 226. За осигуряване на нормалното функ-
циониране и ползване на сградните водопро-
водни и канализационни инсталации и за от-
страняване на скрити дефекти след приемането
им се определят гаранционните срокове за из-
пълнени СМР и съоръжения по реда на Наред-
ба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация
на строежите в Република България и мини-
мални гаранционни срокове за изпълнени стро-
ителни и монтажни работи, съоръжения и стро-
ителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
Чл. 227. Параметрите и показателите на во-
допроводните и канализационните инсталации
и на техните съоръжения, предвидени с проек-
та, реализирани при изграждането и проверени
при въвеждането в експлоатация, се поддържат
чрез техническа експлоатация в процеса на
нормалната експлоатация на инсталациите.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛО-
АТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЯ НА СГРАДНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ
ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I
Изграждане и изпитване
Чл. 228. (1) Водопроводите се закрепват на-
деждно и безопасно към конструкцията на сгра-
дата, като в зависимост от вида на тръбите и
опорната конструкция начините на закрепване
се определят с проекта и в съответствие с ука-
занията на производителя.
(2) Начинът на свързване на тръби, използ-
вани при проектирането на сградните водопро-
водни инсталации, и съвместимостта между
материалите, от които те са изпълнени, са съг-
ласно приложение № 12.
Чл. 229. При полагане на тръбите в мазилки
и шахти, както и при преминаването им през
подове се осигурява тяхното свободно движение.
Чл. 230. (1) Не се допуска боядисване на во-
допроводните инсталации, изпълнени от пласт-
масови тръби, с блажна боя.
(2) При свързването на тръбите на водопро-
водната инсталация не се допуска използването
на припои, съдържащи олово, антимон и кадмий.
Чл. 231. (1) Преди изпитването на водопро-
водната инсталация се извършва проверка за
съответствието є с проекта.
(2) Преди изпитването водопроводът се обез-
въздушава.
Чл. 232. Водопроводите за студена вода и за
гореща вода за битови нужди се изпитват на
якост и водонепропускливост в съответствие с
изискванията на проекта и техническата спе-
цификация на тръбите. Когато няма указания
за тяхното изпитване, се спазват изискванията
по чл. 233 и 234.
Чл. 233. (1) Водопроводната инсталация се
изпитва на якост преди монтирането на водо-
черпните кранове, като съответните водочерп-
ни излази се затварят с тапи.
(2) Водопроводната инсталация се изпитва
на налягане, по-голямо с 0,5 MPa от работното
хидравлично налягане, като се допуска това
завишаване да е не повече от 1 MРa.
(3) Водопроводите, свързани чрез заварява-
не и изградени от усилени тръби, могат да бъ-
дат изпитвани и на по-високо налягане.
(4) Водопроводната инсталация се изпит-
ва на якост с ръчна бутална помпа. Налягане-
то се повишава на интервали от 0,1 МРа при
престой 10 min.
(5) Изпитването на якост е проведено успеш-
но, ако в продължение на 2 h налягането е спад-
нало с не повече от 0,1 МРа.