Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
б) температурите на постъпващия и изходя-
щия топлоносител (вода) от калорифери;
в) температурите на постъпващия и изходя-
щия студоносител (вода) от въздухоохладител
(оросителна камера);
г) налягането на водата в кръговете на топ-
лоносителя и студоносителя;
д) налягането на изпарение и кондензация при
системи с директно изпарение и кондензация;
е) температурата и налягането на въздуха
при двуканалните инсталации и при инстала-
циите с количествено регулиране;
ж) съпротивлението на филтрите за въздух;
4. топлообменните станции с индиректно
свързване с топлоносител вода за:
а) температурата и налягането в подаващия
и връщащия тръбопровод на топлопреносната
мрежа;
б) температурата на втория кръг пред и след
подгревателя;
в) налягането в отоплителната инсталация
пред и след помпата;
5. топлообменните станции с топлоносител
пара за:
а) температурата и налягането на парата в
топлопреносната мрежа;
б) температурата и налягането на парата в
отоплителната инсталация;
6. инсталацията за горещо водоснабдяване с
подгреватели с топлоносител пара за:
а) налягането на парата на входа на подгре-
вателя;
б) температурата на постъпващата вода пред
подгревателя;
в) температурата на водата, излизаща от
подгревателя;
7. инсталацията за горещо водоснабдяване с
топлоносител вода за:
а) температурата и налягането на водата в
подаващия и връщащия тръбопровод на топ-
лопреносната мрежа;
б) температурата и налягането на постъпва-
щата вода;
в) температурата на водата, излизаща от
подгревателя.
Чл. 374. Прибори за сигнализация при рабо-
тата на вентилационни и климатични инстала-
ции се предвиждат в съответствие със задание-
то за проектиране.
Чл. 375. Автоматично регулиране се пред-
вижда съгласно заданието за проектиране за:
1. отоплителни инсталации, като се приема
местно, зонално или централно регулиране съг-
ласно БДС EN 12828;
2. общообменни вентилационни и климатич-
ни инсталации, в т.ч. за:
а) регулиране на температурата и относи-
телната влажност (когато се изисква със зада-
нието) на въздуха в помещенията и/или за пода-
вания в тях въздух;
б) регулиране на отношението пресен към
рециркулационен въздух;
в) защита срещу замръзване на калорифери-
те, работещи с външен въздух;
г) регулиране на температурата на въздуха в
помещенията в зависимост от температурата
на външния въздух;
3. топлообменни (абонатни) станции.
Чл. 376. (1) Осезателите за температура и
влага се предвиждат на места, които не са изло-
жени на смущаващи въздействия.
(2) Допуска се поставяне на осезатели в
рециркулационен въздухопровод, ако парамет-
рите на рециркулационния въздух не се раз-
личават от параметрите на въздуха в поме-
щението.
Чл. 377. Вентилационните и климатичните
инсталации се включват и изключват директно
от обслужваното помещение или от машинни
помещения, както и от централни командни
пунктове.
Чл. 378. Включването и изключването на
електродвигателите на вентилационните съо-
ръжения се предвижда с блокировка за осигу-
ряване на:
1. включване на смукателните преди нагне-
тателните вентилационни инсталации в пожа-
роопасни или взривоопасни помещения и в
помещения с подналягане;
2. изключване на смукателните след нагне-
тателните вентилационни инсталации, проек-
тирани за работа в условията по т. 1;
3. включване на вентилаторите преди кало-
риферите с електронагреватели и тяхното из-
ключване преди вентилаторите;
4. включване на ръкавните филтри преди
вентилаторите и тяхното изключване след из-
ключване на вентилаторите;
5. включване и изключване на вентилатора
на въздушната завеса съобразно отварянето и
затварянето на вратите и технологичните отво-
ри на промишлените цехове;
6. включване на резервния агрегат при ава-
рия на работния агрегат.
Чл. 379. Местните смукателни инсталации
на технологичните съоръжения се блокират
взаимно с пусковата им апаратура.
Чл. 380. За вентилационни инсталации с
мокри филтри или прахоуловители се пред-
вижда:
1. блокировка на пускането на вентилато-
ра с включване подаването на вода и изключ-
ването подаването на вода при спиране на вен-
тилатора;
2. блокировка на вентилатора поради пре-
късване подаването на вода, при пречистване-
то на въздуха от запалителни и взривоопасни
вещества.
Чл. 381. Сухите филтри и прахоуловители за
пречистване на въздуха от взривоопасен прах