Държавен вестник, бр. 54, 2004 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
Чл. 7. При проучванията и изследванията по чл. 6
главните схеми на подстанциите 110 kV/СрН, броят и
инсталираната мощност на трансформаторите в тях,
връзките за присъединяване към мрежата 110 kV и
конфигурацията на електроразпределителната мрежа
средно напрежение се разглеждат съвместно.
Чл. 8. Сроковете за разработване и приемане на
плановете за развитие на електроразпределителната
мрежа трябва да бъдат съобразени с продължителност-
та на процедурата за присъединяване към мрежата,
работното проектиране на обектите, доставката на
съоръженията, изграждане на обектите и др.
Чл. 9. Развитието на електроразпределителната
мрежа се планира, като се отчитат:
1. краткосрочни, средносрочни и дългосрочни про-
гнозни енергийни баланси;
2. предвиждания на устройствените планове на на-
селени места, планове за регионално развитие и други
прогнозни разработки;
3. анализи на определящи фактори (численост на
населението, възможност за използване на други енер-
гоносители, показатели за икономическо развитие и др.);
4. искания за присъединяване към мрежата на по-
требители и производители.
Раздел II
Предоставяне и обмен на информация
за планирането
Чл. 10. За планиране на развитието на електрораз-
пределителната мрежа разпределителното предприя-
тие получава информация, както следва:
1. за потреблението и електрическите товари:
а) от исканията за проучване на условията за при-
съединяване и от договорите за присъединяване на нови
потребители;
б) от договорите за продажба на електрическа енер-
гия на потребители на енергия за стопански нужди;
в) чрез измервания в мрежата и статистически про-
учвания—за потребители на енергия за битови нужди;
г) обявяването и процедурата за промени в догово-
рените стойности в случаите по букви “а” и “б” са в
съответствие с Наредбата за присъединяване на про-
изводители и потребители на електрическа енергия към
преносната и разпределителните електрически мрежи
по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и с
условията в договорите за продажба на електрическа
енергия;
д) данните по буква “а” се използват като предвари-
телни поради нееднозначната връзка между договоре-
ните и реализираните стойности на мощността и пот-
реблението след присъединяването на потребителите;
2. за производството на електрическа енергия и
генериращите мощности, присъединени към електро-
разпределителната мрежа:
а) от исканията за проучване на условията за при-
съединяване и договорите за присъединяване на нови
производители;
б) от договорите за покупка на електрическа енер-
гия от производители, присъединени към електрораз-
пределителната мрежа.
Чл. 11. Разпределителното предприятие предоста-
вя на производителите и потребителите необходимата
информация за планиране на развитието на собствени-
те им електрически уредби.
Чл. 12. Информацията за потреблението и присъе-
динените мощности на потребителите и за производ-
ството и генериращите мощности на производителите
може да има търговски характер и трябва да се изпол-
зва от разпределителното предприятие в процеса на
планиране само ако между него и съответните потре-
бители и производители има подписан договор за при-
съединяване.
Чл. 13. Разпределителното предприятие предоста-
вя необходимата информация на преносното предпри-
ятие за планиране развитието на преносната електри-
ческа мрежа и на Министерството на енергетиката и
енергийните ресурси (МЕЕР) за целите на енергийно-
то прогнозиране и планиране.
Раздел III
Общи принципи и изисквания при
проектирането
Чл. 14. (1) При технико-икономическите решения
за проектиране на обекти от електроразпределителна-
та мрежа се спазват изискванията за:
1. сигурност на снабдяването с електрическа енергия;
2. качество на електрическата енергия;
3. икономичност;
4. възможно най-ниски експлоатационни и техно-
логични разходи за разпределение на електрическа
енергия;
5. удобства за техническо обслужване;
6. безопасност на хората и животните;
7. въздействие в допустими граници върху други
технически системи;
8. опазване на околната среда, както и естетично
вписване на обектите в нея.
(2) Изискванията по ал. 1 трябва да се спазват при
избора на номиналните технически характеристики на
съоръженията в съответствие с величините, характе-
ризиращи режимите на мрежата и отчитане на външ-
ните въздействия, на които могат да бъдат подложени
съоръженията.
Чл. 15. Проектирането на обекти от електроразпре-
делителната мрежа трябва да се осъществява в съответ-
ствие със Закона за устройство на територията, Наред-
бата за устройството на електрическите уредби и елек-
тропроводните линии по чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЕ, както и с
други наредби, разпореждания на компетентни органи
и българските стандарти, отнасящи се до електрораз-
пределителната мрежа и присъединени към нея потре-
бители и производители на електрическа енергия.
Чл. 16. (1) Номиналната честота на електрораз-
пределителната мрежа е 50 Hz.
(2) В съответствие с БДС EN 50160 при нормални
условия на експлоатация средната стойност за 10 s на
честотата на основната хармонична съставяща на нап-
режението е в следните граници:
50 Hz ± 1 % (49,5—50,5 Hz) в 99,5 % от периода на
годината;
50 Hz ± (4—6) % (47—52,5 Hz) в 100 % от периода
на годината.
Чл. 17. (1) Номиналните напрежения на електро-
разпределителната мрежа са в съответствие със стан-
дарт БДС IEC 60038:
1. за мрежа ниско напрежение—230/400 V;
2. за мрежа средно напрежение—6,3; 10,5 и 21 kV.
(2) Най-високите напрежения на съоръженията в
мрежа средно напрежение са съответно: 7,2; 12 и 24 kV.
Чл. 18. Схемата на електрозахранване в съответст-
вие с категорията на потребителите по осигуреност на
електроснабдяването определя проектна степен на
сигурност. Проектната степен на сигурност е предпо-
ставка за съответно ниво на непрекъснатост на снаб-
дяването с електрическа енергия, характеризирана в
условия на експлоатация с количествени показатели.
Чл. 19. Препоръчват се следните минимални изис-
квания по условие на сигурност при определяне на елек-
трическите схеми в електроразпределителната мрежа:
1. за схемите на присъединяване към преносната
електрическа мрежа и главните схеми на подстанции-
те 110 kV/СрН (с отчитане на възможностите за прето-
варване на силовите трансформатори) трябва да е из-
пълнен критерият за сигурност “n—1”;