Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 23

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
Чл. 135. (1) Зависимостите между максимал-
ното работно налягане, най-високото ниво на
работното налягане, временното работно наля-
гане, максималното инцидентно налягане, на-
лягането при комбинирано изпитване, както и
налягането при изпитване на якост се опреде-
лят по БДС ЕN 12279.
(2) Когато газовите уреди са директно свърза-
ни към газопровода и се изпитват на плътност
при 0,015 МРа, максималното инцидентно на-
лягане след последния регулатор е ограничено
до 0,015 МРа.
Чл. 136. (1) Газорегулаторните пунктове и
табла трябва да поддържат налягането в грани-
ци, допустими за изхода на разпределителната
мрежа.
(2) Зададената стойност на налягането може
да е най-много равна на максималното работно
налягане. Работното налягане може да надви-
шава зададената стойност поради динамично-
то естество на системата, като регулаторът не
трябва да позволява налягането на изхода да
надвишава стойностите по БДС ЕN 12279.
(3) При монтиран монитор отчитаното вре-
менно работно налягане съответства на БДС
ЕN 12279.
(4) Разполагането на газорегулаторните пун-
ктове и табла се извършва, както следва:
1. газорегулаторните пунктове с входящо
налягане І 0,5 МРа се разполагат вътре в сгра-
дите—открито или в шкаф, разположен частич-
но или изцяло извън сградата или разположен
подземно в шахта;
2. газорегулаторните пунктове с входящо
налягане > 0,5 МРа се разполагат извън сгради-
те на открито, в шкаф или подземно в шахта.
Чл. 137. (1) При максимално входящо ра-
ботно налягане над 0,01 МРа и по-високо от
налягането при комбинирано изпитване или
налягането при изпитване на якост се монтира
автоматично защитно устройство на налягане-
то, което не допуска повишаване на изходящо-
то налягане над допустимия максимум на мак-
сималното инцидентно налягане.
(2) Работата на защитното устройство се
възстановява, след като се осигури безопасност-
та на съоръжението.
(3) Не се изисква защита от недопустимо
повишаване на налягането при максимални
работни налягания, равни на или по-малки от
0,01 МРа.
Чл. 138. Допускат се следните защитни уст-
ройства:
1. отсекателен тип, като мониторът може да
се смята за защитно устройство от отсекателен
тип, ако нивото на безопасност е най-малко
равно на безопасността, която може да се пос-
тигне, като се ползва друг тип отсекателно за-
щитно устройство за налягане;
2. изпускателен тип.
Чл. 139. (1) На входа на ГРП и газорегула-
торните табла се поставя спирателна арматура.
На изхода спирателна арматура се поставя при
необходимост, като мястото є се съобразява с
останалото оборудване.
(2) Местоположението на спирателната ар-
матура на входа на ГРП и газорегулаторните
табла се указва ясно по начин, позволяващ
манипулиране по спешност.
Чл. 140. Вентилирането на газорегулатор-
ните пунктове и табла се извършва при услови-
ята, определени в техническите спецификации.
Г л а в а  с е д м а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА
ПРОМИШЛЕНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 141. Промишлените газови инсталации
включват площадковите газопроводи (газопро-
водите на територията на промишлените пред-
приятия), ГРП, инсталациите в помещенията
на производствените сгради, горивните уредби,
газовите уреди и съоръжения, разположени в
производствените сгради или на открито, ди-
моходите и комините за отвеждане на димните
газове.
Чл. 142. Съоръжаването на промишлената
газова инсталация с необходимите устройства
и автоматика за всеки конкретен случай се оп-
ределя в зависимост от експлоатационните ус-
ловия и изискванията за безопасна работа.
Чл. 143. Съставните части на промишлени-
те газови инсталации при нормален режим на
експлоатация трябва да поемат механически-
те, химическите и топлинните натоварвания.
Чл. 144. В зависимост от работното наляга-
не промишлените газови инсталации заедно със
съоръженията към тях се класифицират на:
1. инсталации с работно налягане до 0,01 MPa;
2. инсталации с работно налягане от 0,01 МРа
до 0,2 МРа;
3. инсталации с работно налягане от 0,2 МРа
до 0,5 МРа;
4. инсталации с работно налягане от 0,5 МРа
до 1,6 МРа;
5. инсталации с работно налягане над 1,6 МРа.
Чл. 145. При газовите инсталации се изпол-
зват тръби, арматура, уреди и други материали
и изделия, които имат удостоверение за качес-
тво (сертификат) или на които е оценено съот-
ветствието със съществените изисквания.
Чл. 146. (1) Газовите инсталации в сгради се
изработват от метални тръби, които се съеди-
няват чрез заваряване или спояване.
(2) Газопроводите на газовите инсталации
се изработват с минимален брой заварени съе-
динения.
(3) В помещения без вентилация газопрово-
дите трябва да са с минимален брой заварени
съединения.
(4) Разглобяеми съединения се допускат само
в местата на монтиране на арматурата, конт-
ролно-измервателните уреди и газовите уреди.
(5) Резбови съединения се допускат при:
1. налягане до 0,01 МРа и условен диаметър
до 80 mm;