Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 473. На участъците от въздушни и ка-
белни линии, преминаващи на територията на
РУ, работата се извършва при спазване на ука-
занията в глава четвърта, раздел III.
Чл. 474. При използване на изолирани плат-
форми, подвижни и преносими стълби, скелета
и дълги предмети в РУ се спазват указанията в
глава двадесет и първа, раздели I и II.
Чл. 475. Работата по разположени в РУ сред-
ства за диспечерско и технологично управле-
ние (СДТУ) се извършва с наряд, издаден от
операторите на преносната и разпределителна-
та мрежа. Допускането до тези устройства се
извършва от персонала, който обслужва РУ.
Чл. 476. Не се разрешават прегледи и про-
филактика по съоръжения в РУ с липсващи или
неизправни системи за контрол, блокировка,
защита и сигнализация, свързани с безопасната
работа.
Чл. 477. При извършване на работа по токо-
водещи части, които са под напрежение, с по-
мощта на изолиращи средства (оперативни и
измерителни щанги, указатели за напрежение,
изолиращи и токоизмерителни клещи), се ма-
нипулира с изолиращите средства така, че да не
възниква опасност от разряд (скъсяване на изо-
лационния път между тоководещите части,
между фазите или към земя).
Чл. 478. За всяка ОРУ с напрежение 220 kV
и по-високо обслужващият персонал разполага
с карта, с означено разпределение по зони на
интензитета на електрическото поле на висо-
чина 1,8 m от терена.
Чл. 479. При поява на признаци за настъпва-
не на активна атмосферна (мълниеносна) дей-
ност всички работи в ОРУ се прекратяват, а в
ЗРУ—само работите по линейните разедините-
ли на ВЛ.
Раздел III
Работа в комплектни разпределителни уредби
Чл. 480. (1) Работата в комплектни разпре-
делителни уредби (КРУ) се извършва с наряд.
(2) Допуска се работа без наряд само по съо-
ръжения и апарати без влизане в клетките на КРУ.
Чл. 481. (1) Работата по шините на КРУ се
извършва след изключване на прекъсвачите /
изваждане на количките с прекъсвачи на линей-
ните изводи, по които може да се подаде напре-
жение на шините и след заземяване на шините.
(2) Разрешава се издаване на един наряд за
едновременна работа по всички присъединения
в КРУ с пълно изключване на напрежението и
заключени входове към съседните уредби под
напрежение.
Чл. 482. (1) При работа в клетка на КРУ, ко-
гато шините на КРУ са под напрежение, колич-
ката с прекъсвача/съоръжението се изважда от
клетката, на автоматичния затвор (щора) на то-
ководещите части под напрежение се окачва та-
бела “Стой! Високо напрежение!” и на входа на
клетката—табела “Не включвай! Работят хора!”.
(2) На кабелната линия в клетката на КРУ
се включва/поставя заземител, а на вратата на
клетката—табела “Внимание! Заземено!”.
Чл. 483. Допуска се работа по съоръжение
вън от помещението на КРУ, присъединено към
уредбата, без изваждане от клетката на колич-
ката с прекъсвача, а само с поставяне в изпит-
вателно положение, при включени заземява-
щи разединители и наличие на блокировка
между тях и количката с прекъсвача и на входа
на клетката се окачва табела “Не включвай!
Работят хора!”.
Чл. 484. Работата по прекъсвачи, напреже-
нови трансформатори, дъгогасителни съпротив-
ления, вентилни отводи и др. на колички се
извършва при извадена от клетката количка и
окачена върху нея табела “Да се работи тук!”.
Чл. 485. При работа по уреди, релета, вто-
рични вериги и други подобни, когато количка-
та с прекъсвача е в изпитвателно/ремонтно
положение, но вратите на клетката трябва да
останат отворени, на количката се окачва табе-
ла “Не включвай! Работят хора!”, а на самото
място на работа—табела “Да се работи тук!”.
Чл. 486. (1) Количката с прекъсвач се из-
важда/поставя в изпитвателно (ремонтно) по-
ложение при изпробване и регулировка на зад-
вижването на прекъсвача, проверка на вериги-
те за релейна защита и блокировки, работа по
съоръжения по чл. 483.
(2) В посочените в ал. 1 случаи на вратите на
клетката се окачва табела “Не включвай! Рабо-
тят хора!”.
(3) В изпитвателно/ремонтно положение на
количката се разрешава извършването на про-
би по изходящи от КРУ въздушни и кабелни
линии, когато не се работи по тях или е изпъл-
нено заземление в клетката.
Чл. 487. Манипулациите, свързани с изваж-
дане и вкарване на количка с прекъсвач или
друго съоръжение от клетка в КРУ, както и
поставянето є в изпитвателно положение, се
извършват от оперативния персонал. 
Чл. 488. Когато КРУ съдържа елементи на
съоръжения, които след като бъдат изключе-
ни, могат да останат заредени с опасни елект-
рически заряди (кондензатори и други), се пос-
тавя предупредителна табела “Стой! Високо
напрежение!”. Малки кондензатори, предвиде-
ни за дъгогасене, или такива, предвидени за
времезакъснение на релета, не се смятат за
опасни при непредумишлен допир, когато на-
прежението от остатъчните заряди спада под
120 V постоянно напрежение за време 5 s след
изключване на захранването.
Чл. 489. (1) При работа по елегазови пре-
късвачи в КРУ мерките за безопасност се опре-
делят с вътрешни инструкции по предписания-
та на производителя.
(2) Контролът за изтичане на елегаз в поме-
щение на КРУ се осъществява на височина 10—
15 cm от нивото на пода с автоматични устрой-