Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 65

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
(2) Дебитът на засмукания въздух се опреде-
ля по средната смукателна скорост в работния
отвор, а когато в шкафа се отделя голямо коли-
чество газове, техният обемен дебит се прибавя
към определения дебит на въздуха.
(3) При лабораторни химични шкафове,
както и когато няма специални указания се
приема минимална смукателна скорост 0,4—
0,5 m/s, като при значителни топлоотделяния
в шкафа се извършва проверка по гравитаци-
онния напор и се приема по-големият смука-
телен дебит.
Чл. 339. (1) Смукателни камери се предвиж-
дат за технологични процеси с интензивно от-
деляне на опасни вещества, като работното
място може да бъде отвън или вътре в камерата
(бояджийски и други камери).
(2) Отворите за засмукване на въздух от
камерата се разполагат възможно най-близо до
източника на опасни вещества на срещупо-
ложната страна на работния отвор.
(3) Смукателната скорост в работния отвор
на камерите се приема в зависимост от техно-
логичните условия.
Чл. 340. Смукателните кожуси (фасонните
приемници) се използват за улавяне на прах,
образуван при обработка на различни матери-
али с режещи инструменти (абразивни и поли-
ровъчни дискове, различни резци, ножове, цир-
куляри и др.).
Чл. 341. Полузакрити чадъри се предвиждат,
когато използването на смукателен шкаф е
невъзможно по технологични причини, а обик-
новеният смукателен чадър е недостатъчно
ефективен.
Чл. 342. (1) При затворените смукатели мяс-
тото на отделяне на опасните вещества се ог-
ражда напълно от околното пространство, като
се допускат само наблюдателни отвори с мини-
мални размери.
(2) Конструктивното оформяне на затворе-
ните смукатели се съобразява с конструктив-
ните и експлоатационните характеристики на
съответните машини и съоръжения. Формата
на ограждането и мястото на присъединяване
на смукателния въздухопровод се избират така,
че с минимален дебит на засмукване да се оси-
гури необходимото подналягане по тази част от
околната повърхност на ограждането, където
има неплътности и отвори.
(3) Дебитът на засмукването от огражда-
нето се определя въз основа на дебита на от-
делящия се в ограждането газ или въздух,
постъпил с внесения материал, общата площ
на неплътностите и отворите в ограждането и
смукателната скорост на въздуха в неплът-
ностите и отворите.
(4) Смукателната скорост е от 1 до 4 m/s в
зависимост от конкретните технологични ус-
ловия, като се отчита и влиянието на топлин-
ния напор, когато има такъв.
Чл. 343. Изходните данни за местните сму-
катели за всеки конкретен случай се посочват в
заданието за проектиране за обекта—част “Тех-
нологична”.
Чл. 344. (1) Самостоятелни местни вентила-
ционни системи се проектират, когато разли-
чието в режимите на работа на технологичните
съоръжения съгласно технологичното задание
налага разделянето им.
(2) Не се допуска в една и съща местна
смукателна вентилационна система да се обе-
диняват въздушни потоци, които съдържат:
1. вещества, които при химическо съедине-
ние или при смесване повишават температура-
та си, запалват се, избухват или образуват взри-
воопасна смес;
2. вещества, които при смесване образуват
опасни смеси или съединения;
3. взривоопасни или пожароопасни вещест-
ва, които се утаяват или кондензират по
въздухопроводите и съоръженията.
Чл. 345. Замърсеният въздух от местните
смукателни инсталации се изхвърля в атмосфе-
рата над покрива на сградата, безпрепятствено,
вертикално нагоре, посредством въздухопрово-
ди или шахти без шапки и др., като се отчитат
височината и разположението на съседните
сгради и се спазват изискванията на Наредба
№ 2 от 1998 г. за норми за допустими емисии
(концентрации в отпадъчни газове) на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от
неподвижни източници.
Раздел VI
Климатизиране на въздуха
Чл. 346. Климатични инсталации се проек-
тират, когато се изискват със заданието за про-
ектиране.
Чл. 347. (1) В помещения, предназначени за
комфортно климатизиране, инсталациите се
проектират за поддържане на параметрите на
въздуха, на скоростта му в помещенията, на
нивото на звуковото налягане и на необходимо-
то количество пресен въздух съгласно прило-
жение № 12.
(2) В помещения, предназначени за техно-
логично климатизиране (вкл. здравни заведе-
ния, музеи и др.), инсталациите се проектират
съгласно технологичното задание, като за про-
изводствените помещения се спазват изисква-
нията на БДС 14776-87 за оптимални и допусти-
ми норми съгласно приложение № 12, табл. 2.
Чл. 348. Когато по технологични съображе-
ния се налагат изчислителни параметри за въз-
духа в работната зона, които не съответстват
на нормираните с действащия БДС 14776-87,
инсталациите се проектират за параметри на
микроклимата, предварително съгласувани с
органите на Министерството на труда и соци-
алната политика и на Министерството на здра-
веопазването.