Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 35

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
жите, изчисленията и документите за извърше-
ни ремонти, както и всички документи, издаде-
ни от органите за технически надзор;
5. да притежава ревизионна книга за всеки
газопровод, газово съоръжение и/или промиш-
лена газова инсталация, в която органите за
технически надзор записват резултатите от из-
вършените надзорни дейности, както и предпи-
санията за отстраняване на констатирани нару-
шения;
6. да изпълнява и контролира изпълнението
от обслужващия персонал на предписанията,
дадени от органите за технически надзор;
7. да уведомява органите на Главна дирек-
ция “Инспекция за държавен технически над-
зор” (ГД “ИДТН”), на Държавна агенция “Граж-
данска защита” и други държавни органи съоб-
разно тяхната компетентност за всяка авария
или злополука, възникнала при експлоатация-
та на газопроводите и газовите съоръжения и
на промишлените газови инсталации.
(2) Собственикът или ползвателят по ал. 1:
1. определя лице с не по-ниско от средно
техническо образование, което да отговаря за
безопасната експлоатация на газопроводите и
газовите съоръжения и на промишлените газо-
ви инсталации, и определя неговите функции в
производствената инструкция по чл. 46, ал. 1,
т. 2 от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП);
2. осигурява поддържането и ремонта на
газопроводите и газовите съоръжения и на про-
мишлените газови инсталации, като сключва
договор с лице, което е получило разрешение
по чл. 36 ЗТИП за извършване на такава дей-
ност, или назначава квалифицирани работници
за тяхното поддържане и за ремонт на газопро-
водите;
3. назначава оператори за управлението на
преносната мрежа, разпределителната мрежа
или газопроводите, на газовите съоръжения и
на промишлените газови инсталации;
4. осигурява и документира инструктаж при
постъпване на работа и ежегодна проверка на
знанията на лицата по т. 1, 2 и 3 за устройството
и изискванията за безопасна експлоатация на
газопроводите и газовите съоръжения и на про-
мишлените газови инсталации;
5. поставя табели с указания за безопасно
ползване на газопроводите и газовите съоръ-
жения и на промишлените газови инсталации.
(3) Собственикът или ползвателят по ал. 1 и
обслужващият персонал са длъжни да не допус-
кат експлоатация на газопроводи и газови съо-
ръжения и на промишлени газови инсталации:
1. с устройство, което не съответства на нор-
мативните изисквания;
2. които показват повреда или неизправност
при работа;
3. на които не е извършен технически надзор
съгласно изискванията на ЗТИП и наредбите
по неговото прилагане.
Чл. 248. (1) Поддържащият персонал и ли-
цето, което отговаря за безопасната експлоата-
ция, са длъжни да знаят и спазват изискванията
на наредбата, производствената инструкция и
инструкциите на производителя за експлоата-
ция, поддържане и ремонт.
(2) В ревизионната книга на всеки газопро-
вод, газово съоръжение и промишлена газова
инсталация органите за технически надзор впис-
ват трите имена на лицето, което отговаря за
безопасната му експлоатация.
(3) Производствената инструкция се изра-
ботва въз основа на техническата документа-
ция и инструкциите за монтаж и безопасна екс-
плоатация на газопроводи и газови съоръже-
ния и на промишлени газови инсталации и съ-
образно особеностите на обекта, в който те се
експлоатират, и съдържа:
1. описание на тяхното устройство;
2. методи за провеждане на изпитванията, в
т.ч:
а) изпитвания на плътност на газопроводи-
те, провеждани на определени интервали от
време, определени в зависимост от условията
за работа и материалите, от които е изградена
инсталацията; интервалите от време са най-
много 5 години;
б) изпитвания на плътност на инсталацията
като цяло и на димоходите—когато изгарянето
се извършва при свръхналягане;
в) изпитвания на защитните съоръжения—
задължителни за уредите за контрол на пламъ-
ка, предпазните вентили и газсигнализацион-
ните системи—най малко веднъж на 6 месеца;
г) изпитвания за контролиране качествата
на горивния процес (на температурата и съста-
ва на димните газове);
3. начин на започване на експлоатацията,
в т.ч.:
а) специалните случаи на регулиране или
изисквания за предварителното продухване;
б) условията за стартиране на експлоатаци-
ята и допустимия брой повторни стартове;
в) отвеждането на димните газове;
4. прекратяване подаването на гориво газ,
в т.ч.:
а) специалните изисквания, които се спаз-
ват преди прекратяване подаването на газ, а
след прекратяване на подаването— и изисква-
нията за допълнително продухване;
б) специалните указания, които се спазват
при защитно и/или аварийно изключване и при
последващо повторно пускане в експлоатация
на системата;
5. начин за извършване на ремонтните работи.
(4) Инструкцията за експлоатация съдържа
подробна информация за интервалите и начина
за провеждане на профилактика на газопрово-
ди и газови съоръжения и на промишлени газо-
ви инсталации, и на ремонтни работи, както и
план за провеждането на тези дейности със
съответни срокове.