Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 96

СТР.  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
№ по 
ред
Сгради, помещения 
или съоръжения
Пожароизвестяване –
начин на задействане
Пожарогасене –
начин на задействане
1
2
3
4
б) в помещения
С площ, по-голяма от 
300 m2 – автоматично и 
ръчно
С площ, по-гол яма от 
500 m2 – автоматично
3.9.
За оптически, радио-телевизионни, елек­
тронни, телефонни и други подобни елемен­
ти и готова продукция – от категория Ф5В
С площ, по-голяма от 
500 m2 – автоматично и 
ръчно
С площ, по-гол яма от 
1000 m2 – автоматично
3.10. За млечни и месни храни, плодове и зелен­
чуци в горима опаковка – от категория Ф5В
С площ, по-голяма от 
1500 m2 – автоматично 
и ръчно
С площ, по-гол яма от 
2000 m2 – автоматично
3.11. За напитки:
 
 
а) спиртни напитки – от категория Ф5В
С площ, по-голяма от 
300 m2 – автоматично и 
ръчно
С площ, по-гол яма от 
700 m2 – автоматично
б) негорими течности в бутилирано със­
тояние (вода, безалкохолни напитки, вина 
и бира и др. под.) – от категория Ф5Д
Не се изисква
С площ, по-гол яма от 
3000 m2 – автоматично
Забележки:
1. При определяне на необходимостта от осигуряване на пожароизвестителни системи и пожарога­
сителни инсталации сградите и помещенията, които не са дадени в приложението, се приравняват към 
сходни на тях.
2. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации при задействането им подават 
светлинен и звуков сигнал в помещенията с постоянно дежурство и на фасадата на охраняваната сграда.
3. За изчислителна площ се приема площта между пожарозащитните прегради. Когато помещенията/
пространствата не са разделени с пожарозащитни прегради, за изчислителна площ се приема сумата от 
площите на съответните помещения/пространства.
4. В помещенията с опасност от експлозия (без последващ пожар) не се предвиждат пожарогасителни 
инсталации.
5. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации се проектират в съответствие с 
класа на електрическото оборудване в помещенията.
6. Когато в приложението не са изрично дадени типът на пожароизвестителните системи и пожаро­
гасителните инсталации и видът на гасителното вещество (вода, пяна, инертен газ, прах и др.), те се 
определят в зависимост от пожарната характеристика на използваните вещества и продукти и конструк­
тивните особености на сградите и съоръженията. Когато технологичният процес е съпроводен с отделяне 
на прахове и газове, се предвиждат пожароизвестители, диференциращи димните продукти при пожар от 
тези, отделящи се при производството.
7. За сгради по т. 2.10, буква „а“ със смесено предназначение изискванията за изграждане на пожа­
роизвестителни системи и пожарогасителни инсталации се прилагат само за частите от тях, които са 
от подклас на функционална пожарна опасност, различен от Ф1.3 и Ф1.4. За частите от същите сгради, 
които са от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, се осигурява пожароизвестителна 
система в общите им части с автоматично и ръчно задействане.
8. За строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4, за хранилища за плодове, зеленчуци, 
зърно, груб и концентриран фураж и други подобни продукти в насипно състояние, както и за инертни 
продукти не се изискват пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации.
9. В обхвата и съдържанието на проектите за пожароизвестителни системи и пожарогасителни инста­
лации се предвиждат управление и блокировки на съответните продукти, съоръжения и системи, които 
да се задействат автоматично в случай на пожар.
10. Кабелите на пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации се осигуряват със 
защита от пряко топлинно въздействие при пожар.
11. При проектиране на пожароизвестителни системи се спазват изискванията на чл. 56, ал. 3.
12. При проектиране на пожарогасителни инсталации се спазват изискванията на чл. 208, на серията 
стандарти БДС EN 15004 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни 
вещества“, на СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване 
на вода. Проектиране, монтиране и поддържане“, на БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за защи­
та срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и 
монтиране“, на БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: 
Проектиране, изграждане и поддържане“, на БДС EN 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддръжка“ и 
на БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, 
монтиране и поддържане“.“
§ 311. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се изменя така: