Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
(2) Стабилните инсталации за пожарогасене 
и охлаждане се състоят от водоем, резервоар 
за пенообразувател, помпена станция, за-
хранващи тръбопроводи и тръбна мрежа със 
стабилно монтирани към нея пеногенератори, 
спринклерни глави за пяна, дренчерни глави, 
водоразпръсквачи и др.
(3) Полустабилните инсталации за пожро-
гасене и охлаждане се състоят от захранващ 
тръбопровод с колектор и тръбна мрежа със 
стабилно монтирани към нея пеногенератори, 
спринклерни глави за пяна, водоразпръсквачи и 
др. Захранващите колектори на инсталацията се 
предвиждат извън обваловката на резервоари-
те в близост до пътищата за противопожарни 
цели. Захранването на инсталациите се осъ-
ществява от пожарни автомобили, мото- или 
електропомпи посредством шлангови линии. 
Интервалът от време от получаване на сигна-
ла или съобщението за пожар до подаване на 
пожарогасителното средство в резервоара или 
помещението не трябва да превишава 30 min.
Чл. 220. (1) Надземни резервоари с обем, 
по-голям от 10 000 m3, както и сферични резер-
воари за ЛЗТ и ГТ се проектират със стабилни 
инсталации за пожарогасене и охлаждане, с 
дистанционно задействане от централен пулт 
за управление.
(2) Надземни резервоари с обем от 500 
до 10 000 m3 се проектират с полустабилни 
инсталации за пожарогасене и със стабилни 
инсталации за охлаждане.
(3) Резервоари за сгъстени и втечнени газо-
ве с обем, по-голям от 500 m3, се проектират 
със стабилни инсталации за пожарогасене и 
охлаждане.
(4) За резервоари с обем, по-малък от 500 m3, 
се предвиждат преносими съоръжения за по-
жарогасене и охлаждане, както и помещения 
за съхраняването им.
Чл. 221. Разстоянието от пожарните хидранти 
и от подстъпите, шахтите и площадките за зас-
мукване на вода от водоемите за пожарогасене 
до обслужваните от тях резервоари, хранилища 
и открити площадки за ЛЗТ и ГТ, технологич-
ни инсталации, сгради и други съоръжения е, 
както следва: от 30 до 100 m – за пожарните 
хидранти, и от 30 до 150 m – за водоемите.
Чл. 222. В района на пречиствателните 
съоръжения за ЛЗТ и ГТ се предвиждат водо-
проводи за пожарогасене с хидранти.
Чл. 223. (1) Лафетни струйници за проти-
вопожарни цели се предвиждат, както следва:
1. за защита на апарати и съоръжения с 
ЛЗТ и ГТ и горими газове (ГГ), монтирани на 
външни технологични инсталации;
2. за защита на резервоари с втечнени го-
рими газове, ЛЗТ и ГТ;
3. на железопътни естакади и пристани за 
втечнени горими газове, ЛЗТ и ГТ.
(2) Лафетни струйници не се предвиждат за 
зоните на пещи или апаратури, работещи при 
температури, по-високи от 150 °С.
Чл. 224. (1) Лафетните струйници се монтират 
на водопроводна мрежа с високо налягане, над-
земно на вишки и на технологични площадки, 
и се осигуряват с водна завеса.
(2) Когато с водопровода на предприятието 
не се осигурява необходимият разход и напор 
на водата за едновременно захранване на два 
лафетни струйника, те се приспособяват за 
захранване и от подвижни пожарни помпи и 
автомобили.
Чл. 225. Лафетните струйници се предвиждат 
с накрайник с диаметър най-малко 28 mm и с 
налягане най-малко 0,5 МРа.
Чл. 226. (1) Броят и местоположението на 
лафетните струйници за защита на външните 
технологични апаратури и етажерки се опреде-
лят в зависимост от условието за оросяване на 
която и да е точка от защитаваните съоръжения 
с най-малко една плътна струя.
(2) Технологични апаратури и етажерки, 
които поради местоположението им не могат 
да бъдат охлаждани с лафетни струйници, се 
защитават със стационарни охладителни инста-
лации независимо от тяхната височина.
Чл. 227. (1) Броят и местоположението на 
лафетните струйници в района на резервоарните 
паркове се определят в зависимост от условието 
за оросяване на която и да е точка от всеки 
резервоар с най-малко две струи.
(2) Разрешава се за резервоари със стаци-
онарна охладителна инсталация да бъде оси-
гурено оросяване в която и да е точка само с 
една струя.
Чл. 228. За пожарогасене и охлаждане на 
апаратите и съоръженията, разположени на 
площадките на открити етажерки с височина, 
по-голяма от 20 m, се предвиждат пожарни 
кранове. Водоснабдителната мрежа се защи-
тава срещу замръзване с топлоизолация или с 
шахта с изпразнителен кран за източване на 
водата през зимата.
Чл. 229. На външните технологични ин-
сталации с височина, по-голяма от 10 m, се 
предвиждат сухотръбия с диаметър най-малко 
80 mm, разположени в близост до стълбище, 
на разстояние до 80 m едно от друго. На тех-
нологични етажерки сухотръбията са най-малко 
два броя. На всеки етаж по сухотръбията се 
монтират спирателни кранове със съединител 
щорц, с диаметър 72 mm, с касета с шланг и 
струйник и с изпразнителни устройства в най-
ниската точка.
Чл. 230. Разходът на вода за пожарогасене в 
предприятия на нефтохимическата промишле-
ност се определя за гасене на два едновременни 
пожара, както следва:
1. в района на резервоарния парк и отделно 
стоящите резервоари за газове, ЛЗТ и ГТ;