Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
Сухи трансформатори:
Претоварване
по ток, %
20
30
40
50
60
Продължител-
ност на пре-
товарването,
минути
60
45
32
18
5
Чл. 95. При претоварване на трансформато-
рите над допустимите стойности дежурният
персонал предприема тяхното разтоварване в
съответствие с вътрешните инструкции.
Чл. 96. На трансформаторите със степену-
вана изолация, които имат намалена изолация
на неутралата и за които се допуска да работят
със заземена чрез вентилен отвод неутрала, се
предвижда релейна защита, изключваща въз-
можността той да работи в участъци на мрежа
с изолиран или неефективно заземен звезден
център.
Чл. 97. (1) Преди включване под напреже-
ние на излезли от текущ или основен ремонт
трансформатори се извършва оглед и изпитва-
не в съответствие с приложение № 4.
(2) Резултатите от огледа и изпитването по
ал. 1 се оформят в протоколи и се записват в
досието на трансформатора.
Чл. 98. Възможността за включване на тран-
сформатор под напрежение без сушене, а също
и необходимостта от сушене се определят по
указанията на производителя.
Чл. 99. (1) При автоматично изключване на
трансформатор от действието на газова или
диференциална защита включването му под
напрежение се извършва след отстраняване на
причината за изключването.
(2) При изключване, което причинява пре-
късване на електроснабдяването, се допуска
едно повторно включване на трансформатора в
случаите, когато има диференциална и газова
защита и изключването е станало само от една
от тези защити и трансформаторът няма види-
ми признаци за повреда.
(3) При появяване на сигнал от газовото реле
задължително се извършва оглед на трансфор-
матора. При откриване в газовото реле на гори-
ми газове трансформаторът се изключва до
установяване на причината за газоотделянето.
(4) Ако газът в релето е безцветен и при
проверка не гори, трансформаторът може да
остане включен под наблюдение от оператив-
ния персонал.
Чл. 100. За да се намалят загубите на елек-
трическа енергия, за всяка уредба се определя и
се спазва оптималният брой на паралелно ра-
ботещите трансформатори в зависимост от то-
варовия график.
Чл. 101. Паралелна работа на трансформа-
торите се допуска при следните условия:
1. да имат еднакви групи на свързване, а
отношението между мощностите им е не по-
голямо от 1:3 или 1:4;
2. коефициентите на трансформация са ед-
накви или се различават с не повече от ± 0,5 %;
3. напреженията на късо съединение се раз-
личават с не повече от ± 10 % от средната арит-
метична стойност на напрежението на късо
съединение на включените в паралелна работа
трансформатори;
4. да са сфазирани.
Чл. 102. Токът в неутралния проводник на
страна ниско напрежение на сухи трансформа-
тори със свързване на намотките “звезда-звез-
да” не трябва да надвишава номиналния ток на
трансформаторите с повече от 25 %.
Чл. 103. Допуска се при експлоатацията на
маслени и сухи трансформатори системно пре-
товарване, големината и продължителността на
което се определят по инструкциите на произ-
водителя.
Чл. 104. (1) Огледи на трансформаторите без
изключване на напрежението се извършват:
1. в уредби с постоянен дежурен персонал—
един път на денонощие;
2. в уредби без постоянен дежурен персонал—
един път на месец, а в трансформаторните пос-
тове—един път на 3 месеца.
(2) В зависимост от конкретните условия,
конструкции, режим на работа и състояние на
трансформаторите посочената в ал. 1 перио-
дичност на огледите на трансформаторите без
изключване може да бъде изменяна от енер-
гетика.
(3) Извънредни огледи на трансформатори-
те се извършват:
1. при рязко изменение на температурата на
околния въздух;
2. при всяко изключване на трансформато-
рите от действието на газовата или диференци-
алната защита.
(4) При огледите на трансформаторите се
проверяват:
1. показанията на термометрите и мано-
метрите;
2. наличие на теч на масло и съответствие на
нивото му с околната температура;
3. състоянието на маслоохлаждащите и мас-
лосборните устройства, състоянието на изола-
торите;
4. състоянието на шините и кабелите за наг-
ряване на контактните съединения;
5. изправността на сигнализацията и на пред-
пазителите;
6. състоянието на заземителните провод-
ници;
7. състоянието на маслопречистващите уст-
ройства, термосифонните филтри и влагопо-
глъщащите устройства;
8. състоянието на трансформаторните поме-
щения.
Чл. 105. (1) Текущи ремонти с изключване
от работа се извършват:
1. на трансформаторите в разпределителни
подстанции—по вътрешни инструкции, не по-
малко от един път на година;