Държавен вестник, бр. 82, 2005 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(4) Ако пожарооткриващата система на ко-
рабите по чл. 159, ал. 1 е снабдена с датчици,
които дистанционно поотделно се идентифи-
цират, секциите могат да покриват няколко
палуби и да обслужват всякакъв брой затворе-
ни помещения.
(5) Ако пожароотокриващата система на
корабите по чл. 159, ал. 1 не може да иденти-
фицира дистанционно и поотделно всеки дат-
чик, не се допуска една секция от датчици да
обслужва помещения на двата борда на кора-
ба, нито на повече от една палуба. Датчиците
не се разполагат в повече от една главна вер-
тикална зона.
(6) Ако ИА “МА” установи, че защитата на
кораба от пожар няма да се намали, може да
разреши секция от датчици по ал. 5 да обслужва
двата борда на кораба и повече от една палуба.
(7) На кораби, оборудвани с поотделно ин-
дентифицируеми пожарни датчици, една сек-
ция от датчици може да обслужва помещения
на двата борда на кораба и на няколко палуби,
но не може да бъде разположена в повече от
една главна вертикална зона.
(8) Не се допуска секция от пожарни датчи-
ци, която покрива пост за управление, сервизно
помещение или жилищно помещение, да включ-
ва машинно отделение.
(9) Датчиците се задействат от топлина, дим
или други продукти от горене, пламък или ком-
бинация от тези фактори.
(10) Датчици, задействани от други фактори,
показателни за зараждащ се пожар, могат да
бъдат допуснати от ИА “МА” при условие, че са
не по-малко чувствителни от датчиците по ал. 9.
(11) Датчици за пламък се използват само
като допълнение към тези за дим или топлина.
(12) За изпитване и поддръжка се осигуря-
ват подходящи инструкции и резервни части.
(13) Функционирането на пожарооткрива-
щата система на корабите по чл. 159, ал. 1 се
изпитва периодично по удовлетворителен за ИА
“МА” начин посредством устройство, подава-
що нагорещен въздух с подходяща температу-
ра, дим или аерозолни частици с подходяща
плътност или размер на частиците, или чрез
други явления, свързани с зараждането на по-
жар, на които датчикът трябва да реагира.
(14) Всички датчици са от тип, позволяващ
при изпитване за правилно функциониране да
се върнат към нормалната си функция на следе-
не без подновяване на коя да е част.
(15) Пожарооткриващата система на кора-
бите по чл. 159, ал. 1 не се използва за други
цели, с изключение затварянето на противопо-
жарните врати и други подобни операции, чие-
то извършване може да бъде разрешено от таб-
лото за управление.
(16) Пожарооткриващите системи с указва-
не на зоната на местоположение на корабите
по чл. 159, ал. 1 се устройват така, че:
1. пожарът да не повреди контур на повече
от едно място;
2. да има осигурени средства, които гаранти-
рат, че каквато и да е повреда в контура (напри-
мер прекъсване на захранването, късо съедине-
ние, замасяване) няма да направи целия контур
неефективен;
3. да са взети всички мерки да се даде въз-
можност началната конфигурация на система-
та да се възобнови в случай на повреда (елект-
рическа, електронна, информационна);
4. първата задействана пожарна сигнализа-
ция да не възпрепятства задействането на по-
жарна сигнализация от който и да е друг датчик.
Чл. 161. (1) На корабите по чл. 159, ал. 1 се
инсталират ръчно задействани пожароизвести-
телни постове в жилищните помещения, сер-
визните помещения и постовете за управление.
(2) На всеки изход се поставя един ръчно
задействан пост.
(3) Ръчно задействаните пожароизвестител-
ни постове са леснодостъпни в коридорите на
всяка палуба и никоя част от коридора не е на
повече от 20 m от такъв пост.
(4) На всички стълбища, коридори и пътища
за евакуация, разположени в жилищните поме-
щения, се инсталират датчици за дим.
(5) Когато за защита на помещения, различ-
ни от посочените в ал. 4, се изисква стационар-
на пожарооткриваща и пожароизвестителна
система, във всяко такова помещение се инста-
лира поне един датчик, съответстващ на изиск-
ванията по чл. 160, ал. 9—11.
(6) Датчиците по ал. 5 се разполагат така, че
да функционират оптимално.
(7) Монтирането на датчиците по ал. 5 близо
до бимси и вентилационни канали или други места,
където въздушният поток би могъл да има небла-
гоприятен ефект върху функционирането им, как-
то и на места, където има вероятност от удар или
физическа повреда, е нежелателно.
(8) Датчиците по ал. 5, които се разполагат
нависоко, се поставят на разстояние минимум
0,5 m от прегради.
(9) Максималното разстояние между датчи-
ците по ал. 5 е в съответствие с таблицата от
приложение № 6.
(10) Изпълнителна агенция “Морска адми-
нистрация” може да изиска или да разреши
монтиране на датчици на разстояния, различни
от посочените по ал. 9, въз основа на данни от
изпитвания, чрез които са установени характе-
ристиките на датчиците.
(11) Електрическите проводници—част от
пожарооткриващата и пожароизвестителната
система, се разполагат така, че да не премина-
ват през кухни, машинни отделения и други
затворени помещения с висока пожароопасност,
освен в случаите, когато това е необходимо за
пожарооткриване или подаване на алармени
сигнали в такива помещения или свързване със
съответния източник на захранване.