Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 63

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
характеризиращи влиянието на измененията на 
напрежението в мрежата, както и на други фак­
тори, свързани с мрежата, като например провеж­
дане на измервания в непосредствена близост до 
трансформатора на захранващата мрежа.
6. Изисквания за квалификация на персонала
6.1. Измерванията се извършват само от квали­
фициран електротехнически персонал, преминал 
специално обучение.
6.2. Измерванията се провеждат от едно лице, 
притежаващо най-малко трета квалификационна 
група по Правилника за безопасност и здраве при 
работа по електрообзавеждането с напрежение 
до 1000 V или по Правилника за безопасност 
и здраве при работа в електрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и по 
електрически мрежи.
6.3. Измерванията в разпределителни уредби 
при отваряне на клемни кутии и когато се из­
вършват на височина, се провеждат от две лица, 
притежаващи най-малко трета квалификационна 
група по Правилника за безопасност и здраве при 
работа по електрообзавеждането с напрежение 
до 1000 V или по Правилника за безопасност 
и здраве при работа в електрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и по 
електрически мрежи.
7. Подготовка и провеждане на измерванията
7.1. При подготовката за провеждане на из­
мерванията се извършва запознаване със схемата 
на проверяваната уредба или част от уредба, 
определяне (установяване) на местата, в които 
ще се провеждат измерванията, както и точките, 
в които ще се присъединяват измервателните 
проводници.
7.2. Преди началото на работа в зоната на 
измерванията трябва да бъдат изпълнени всички 
организационни и технически мерки за безо­
пасност съгласно Правилника за безопасност и 
здраве при работа по електрообзавеждането с 
напрежение до 1000 V.
7.3. Подготовката на тестовата апаратура за 
провеждане на измерване и самото измерване се 
извършват съобразно указанията на производителя 
на тестовата апаратура.
8. Контрол за точността на резултатите от 
измерванията
8.1. Контролът за точността на резултатите от 
измерванията се осигурява чрез периодичната 
проверка (калибриране) на тестовата апаратура.
8.2. Забранява се провеждане на измервания 
с тестова апаратура с просрочена периодична 
проверка (калибриране).
9. Оформяне на резултатите от проверките и 
оценката за съответствие
9.1. Резултатите от проверките и оценката за 
съответствие се регистрират в протокол съобразно 
приложената примерна форма. Резултатите от 
оценката за съответствие може да бъдат дадени 
в отделен документ – сертификат.
9.2. Установените при проверката несъответ­
ствия и недостатъци трябва да бъдат доведени 
до знанието на изпълнителя/възложителя за 
предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
9.3. Протоколът се оформя като електронен 
документ и се съхранява в съответна база данни 
на електролабораторията или органа за контрол. 
Екземпляр от протокола се съхранява и на хартиен 
носител в архива на електролабораторията или 
органа за контрол. Протоколите се съхраняват 
най-малко 5 години. 
Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № ……………../Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРКА НА ИМПЕДАНС НА КОНТУРА ПРИ ДЕФЕКТ НА ИЗОЛАЦИЯ – ИМПЕДАНС НА 
КОНТУРА „ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК“ ИЛИ „ФАЗА – ПРОВОДНИК PEN“ И ОЦЕНКА 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
..............................................................................................................................................................................
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ………………………………….…………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………
Описание на обектите
Битови                     Търговски                Индустриални             Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения     Да     Не     Няма видими     Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............. години
Дата на последната проверка ……………….
Раздел D. Обхват на проверката
………………………..……………………………………………………………………………………….
Измерванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове.