Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 53

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53  
Чл. 261. В места от втора група „Повишена 
пожарна опасност“ осветителите се предвиждат 
с посочената в табл. 25 IР защита, а конструк-
тивните им елементи – от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
Чл. 262. Електрически инсталации в пожаро-
опасните места в строежи от всички класове на 
функционална пожарна опасност се проектират:
1. от проводници с медни и алуминиеви жила:
а) открито – в тръби с класове по реакция 
на огън А1, А2 и В, върху конструкции, изпъл-
нени от продукти с клас по реакция на огън 
не по-нисък от А2;
б) скрито  –  под мазилка върху основа, 
изпълнена от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2;
2. с небронирани кабели:
а) открито – по конструкции, изпълнени от 
продукти с клас по реакция на огън не по-ни-
сък от А2, когато няма опасност от механични 
повреди;
б) в стоманени тръби – в местата, където 
има опасност от механични повреди;
3. с бронирани кабели – открито;
4. с шлангови кабели:
а) преносими, среден и лек тип – за захран-
ване на подвижни електрически съоръжения;
б) с винилитова изолация – когато няма 
опасност от механични, химични и топлинни 
въздействия.
Чл. 263. Съединителните и разклонителните 
кутии на електрическите инсталации в местата 
от всички класове на пожарна опасност се 
изпълняват от продукти с клас на реакция на 
огън не по-нисък от В.
Чл. 264. В пожароопасни места от всички 
класове на пожарна опасност се разрешава 
използването на медни и алуминиеви шино-
проводи, при условие че:
1. неразглобяемите връзки са изпълнени 
чрез заваряване или запресоване;
2. винтовите съединения в местата на 
присъединяване на шините към апаратите са 
осигурени срещу саморазвиване.
Чл. 265. Елементите за въвеждане на кабе-
ли или проводници в елементи на електриче-
ските уредби се изпълняват в съответствие с 
изискванията за изпълнение на машините или 
апаратите и в зависимост от класа на местата 
по пожарна опасност.
Чл. 266. (1) Електрозахранването на подемни 
механизми (кранове и телфери) в местата от 
класове П-I и П-II се предвижда с шлангов 
кабел.
(2) В местата от класове П-II и П-III може 
да се използва тролейно захранване, при условие 
че под тролейните проводници не се съхраня-
ват горими материали и няма конструктивни 
елементи, изпълнени от продукти с класове по 
реакция на огън D, E и F.
Раздел IV
Трета група „Експлозивна опасност“
Чл. 267. Помещенията, сградите, откритите 
съоръжения или части от тях, в които в зави-
симост от технологичния процес в околната 
среда може да се образуват експлозивни смеси 
от горими газове, пари, прахове или аерозоли, 
се отнасят към местата от трета група „Екс-
плозивна опасност“.
Чл. 268. (1) Местата по чл. 267 в зависимост 
от смесите на горими газове, пари и прахове 
се класифицират на зони съгласно табл. 26. 
Таблица 26
Зони
Определение на зоната
смес на го-
рими газове, 
пари или мъг-
ла с въздуха
смес на 
горими 
прахове
0
20
Експлозивна 
атмосфера 
съ-
ществува постоянно, продължи-
телно или често
1
21
Експлозивна атмосфера се об-
разува случайно при нормална 
работа
2
22
Експлозивна атмосфера не се 
образува при нормална работа 
или се образува за кратко
(2) Зоните по табл. 26 се определят при спаз-
ване на изискванията на БДС EN 1127-1:2001 
„Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на 
експлозия и защита срещу експлозия. Част 1: 
Основни понятия и методология“ в зависимост 
от честота и продължитeлността на съществуване 
на потенциално експлозивна атмосфера. При 
проектирането или при смяна на технологичния 
процес и на използваните продукти зоните се 
класифицират в съответствие с изискванията и 
условията на БДС EN 60079-10:2004 „Електриче-
ска апаратура за експлозивни газови атмосфери. 
Част 10: Класификация на опасни зони“.
(3) При едновременно отделяне на горими 
газове и прахове зоните на потенциално експло-
зивна атмосфера се класифицират по експертна 
оценка за развитие на опасността по ефекта на 
доминото въз основа на пожаротехническите 
им характеристики и БДС EN 60079.
Чл. 269. В местата от трета група „Експло-
зивна опасност“ се проектират взривозащи-
тени съоръжения, съобразени с изискващата 
се категория на взривозащита, с групата на 
взривяемост и с температурния клас на взри-
воопасната смес.
Чл. 270. Категориите на взривозащитените 
съоръжения в зависимост от степента на без-
опасност са, както следва:
1. категории М1 и М2 – предназначени за 
подземни рудници, както и за надземните части 
на подземни рудници, в които може да има 
метан от рудниците и/или горим прах;
2. категории 1, 2 и 3, предназначени за мес-
та, където може да има взривоопасни смеси: 
G – газове, и D – прахове.