Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 18

СТР.  18	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  92
б) 0,08 < λ ≤ 0,20 – закръглено до най-
близкото по-високо 0,005 W/m.K; 
в) 0,20 < λ ≤ 2,0 – закръглено до най-близ­
кото по-високо 0,01 W/m.K;
г) 2,0 < λ – закръглено до най-близкото 
по-високо 0,1 W/m.K.
(4) Проектните стойности на коефициента 
на топлопроводност и числото на дифузно 
съпротивление на водна пара за топлоизолаци­
онни продукти не могат да надвишават опре­
делените гранични нива на съществените им 
характеристики, определени в националните 
приложения към съответните хармонизирани 
стандарти, когато такива са налични.
(5) Сградите се проектират и изпълняват 
така, че през определения за тях икономически 
обоснован експлоатационен срок водната пара, 
проникваща чрез дифузия през ограждащите 
елементи на конструкцията, да не кондензира 
или общата сума на кондензираните водни пари 
в края на изчислителния период на навлаж­
няване да не причинява вреди на топлинната 
изолация и устойчивостта на конструкцията. 
Ограждащите елементи на конструкцията се 
изчисляват на влажностен режим съгласно 
приложение № 6.
Раздел II
Специфични изисквания към показатели за 
енергийните характеристики, които харак­
теризират енергопотреблението на техноло­
гичните процеси за отопление, охлаждане, 
вентилация и гореща вода за битови нужди
Чл. 26. По методиката от приложение № 1 
се оценяват най-малко следните показатели за 
енергийните характеристики, характеризира­
щи енергопотреблението на технологичните 
процеси за отопление, охлаждане, вентилация 
и гореща вода за битови нужди:
1. топлинни загуби и топлинни притоци 
от топлопреминаване към околната среда 
(kW) и специфичните им стойности, отнесе­
ни към 1 m2 площ на съответния елемент на 
конструкцията (W/m2);
2. топлинни загуби от инфилтрация на 
външен въздух (kW);
3. годишно потребление на енергия за 
вентилация (kWh) и специфичната му стой­
ност – специфичен разход на енергия за вен­
тилация (kWh/m2);
4. годишно потребление на енергия за 
отопление (kWh) и специфичната му стой­
ност – специфичен разход на енергия за отоп­
ление (kWh/m2);
5. годишно потребление на енергия за 
охлаждане (kWh) и специфичната му стой­
ност – специфичен разход на енергия за ох­
лаждане (kWh/m2);
6. годишно потребление на енергия за 
гореща вода за битови нужди (kWh) и специ­
фичната му стойност – специфичен разход на 
енергия за гореща вода (kWh/m2);
7. топлинна мощност на системата за отоп­
ление (kW);
8. топлинна мощност на системата за вен­
тилация (kW);
9. охладителна мощност на системата за 
охлаждане (kW);
10. топлинна мощност на системата за 
гореща вода за битови нужди (kW).
Чл. 27. (1) Стойностите на показателите 
за топлинни загуби и топлинна мощност за 
зимен период се определят при външна из­
числителна температура за зимни условия.
(2) Стойностите на показателите за топ­
линни притоци и охладителна мощност за 
летен период се определят при външната 
изчислителна температура за летни условия.
(3) Показателите за специфични топлинни 
загуби, специфична мощност и специфичен 
разход на енергия се изчисляват за:
1. единица от общата климатизирана площ 
на сградата;
2. единица от общия климатизиран обем 
на сградата.
Чл. 28. (1) Енергийните характеристики на 
системите за отопление, охлаждане, вентила­
ция и гореща вода за битови нужди в нови 
и в съществуващи сгради се определят за 
техническите сградни системи (инсталации) 
като цяло. 
(2) Цялостните енергийни характеристики 
по ал. 1 включват енергийните характеристики 
на всички подсистеми и елементи на съответ­
ната система независимо от предназначението 
на сградата или на обособена част от сградата. 
(3) Показатели на цялостни енергийни 
характеристики на сградна инсталация по 
ал. 1 са:
1. ефективност на топлоснабдяването, %;
2. ефективност на студоснабдяването, %;
3. ефективност на вентилацията, %;
4. ефективност на битовото горещо водо­
снабдяване, %;
5. ефективност на електроснабдяването за 
целите на отопление, охлаждане и вентилация 
на сградата, %.
(4) Цялостните енергийни характеристики 
на всяка от системите за отопление, охлаждане, 
вентилация и гореща вода за битови нужди, 
изразени чрез ефективностите на подсисте­
мите, които са обособени в тях, включват:
1. ефективност на генератора в подсисте­
мата за генериране на енергия, %;
2. ефективност на разпределителната мре­
жа в подсистемата за разпределение на енер­
гия, %;
3. ефективност на автоматиката в подсис­
темата за автоматично управление, %;
4. ефективност на отдаването в подсисте­
мата за излъчване на енергия;
5. ефективност на регулирането във всяка 
от подсистемите по т. 1, 2, 3 и 4.