Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
Чл. 240. Строително-монтажните работи в
близост до подземни газопроводи се извърш-
ват само с писмено разрешение от собственика
на газопровода.
Чл. 241. (1) При установяване на опасни зони
на корозия по газопровод се вземат незабавни
мерки за тяхното ликвидиране и за проверка на
катодните станции за защита от корозия.
(2) Преди да се извърши измерване на елек-
трически потенциали в шахти, колектори и други
подземни съоръжения на газопровод, се прове-
рява дали същите не са обгазени.
Чл. 242. Не се разрешава съхраняване на
запалителни материали в помещения на газо-
регулаторни пунктове.
Чл. 243. В помещения, в които са инстали-
рани газорегулаторни пунктове, по изключе-
ние се допускат заваряване и други огневи ра-
боти при строго спазване на специализирани-
те наредби на органите за пожарна и аварийна
безопасност.
Чл. 244. Предупредителните надписи “Огне-
опасно” и “Взривоопасно” се поставят на видно
място, отвътре и отвън на газорегулаторните
пунктове.
Раздел III
Запълване и изпразване на газопровод
Чл. 245. (1) Запълването на газопровод с газ се
извършва до пълното продухване на въздуха в него.
(2) Продухването на газопровод се смята за
завършено, когато съдържанието на кислород във
взета проба за газов анализ не превишава 1 %.
(3) Продухваната газовъздушна смес се из-
пуска в открита атмосфера след предприемане
на мерки против възпламеняването є.
Чл. 246. (1) Изпразването на газопровод от
газ се извършва чрез продухване с въздух до
отстраняване на газа в него.
(2) Продухването продължава до остатъчно
съдържание на газ в продухваната газовъздуш-
на смес под 1/5 от долната граница на взривява-
не, установено посредством газов анализ.
 (3) Забранява се продухваната от газопро-
вод вода да се подава директно в общата кана-
лизационна мрежа.
(4) Участъкът от продухан газопровод, кой-
то не е под налягане, но е изолиран само с арма-
тура, без да е поставена заглушка, се смята за
запълнен с газовъздушна смес.
Раздел IV
Ремонтни работи по газопровод
Чл. 247. Ремонтните работи в помещения с
газови съоръжения и в газорегулаторните пунк-
тове се извършват с наряд от бригада в състав
най-малко трима души, един от които се нами-
ра извън помещението като наблюдаващ.
Чл. 248. Преди началото на ремонтни рабо-
ти газопроводите се изпразват от газ, а преди
въвеждането им отново в експлоатация се из-
питват на плътност.
Чл. 249. (1) Ремонтът на електросъоръже-
ния в газорегулаторни пунктове, както и смя-
ната на осветителни тела се извършват с изк-
лючване на напрежението.
(2) Допуска се при недостатъчно естестве-
но осветление употребата на преносими осве-
тители при условие, че са във взривозащитено
изпълнение (например акумулаторни лампи
минен тип).
Чл. 250. Забранява се отстраняване на про-
пуски на газ от газопроводи чрез зачеканване
или поставяне на скоби.
Чл. 251. Ремонтни работи по газови съоръ-
жения под налягане се извършват само по инс-
трукция, съгласувана с органите за държавен
технически надзор.
Чл. 252. При ремонтни работи с разединява-
не на газопровод разединените части на газо-
провода се съединяват с проводник при изключ-
ване на катодната защита (ако има такава).
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
КОТЕЛНИ УРЕДБИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 253. (1) За извършваните работи с наряд
в котелни уредби с парни и водогрейни котли се
изготвя и утвърждава списък.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя от начални-
ка на цеха/звеното и се утвърждава от работо-
дателя/главния инженер.
Чл. 254. (1) Не се разрешава работа по пра-
хоприготвяща система на котелна уредба без
проверка за огнища на пожар. При установява-
не на огнища на пожар те се отстраняват преди
започване на работата.
(2) При работа по прахоприготвяща система
се забранява:
1. бързото отваряне на технологични отвори
и прегради от системата; отварянето се извър-
шва постепенно;
2. гасенето на пожар в мелници и бункери
с вода;
3. работата с неуплътнени прахопроводи и
други елементи от системата;
4. подаването на въглищен прах в пещта на
неработещ котел;
5. складирането и съхраняването на въгли-
щен прах в прахови бункери с продължителност,
по-голяма от допустимата по технологичната
инструкция.
Чл. 255. Работа в горивна камера (пещ) на
котел, работещ на газ, се разрешава само след
вентилиране на камерата, измерване и запис-
ване на концентрацията на газа в наряда.
Чл. 256. Разпалването на котел се забранява:
1. преди да са преустановени извършваните
работи в непосредствена близост до него и бри-
гадите да са изведени от работните места;
2. при отворени входни люкове и отворени
сгурни и пепелни бункери.