Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 15

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
(3) Когато се проектира водоплътна обли-
цовка, под нея, в стените и в дъното се предвиж-
дат дренажна система и отвеждане на дренира-
ните води.
(4) Котите на оградните стени се определят,
като към котата на максималното водно ниво
се прибави запас не по-малък от 0,5 m.
Раздел IХ
Водни кули
Чл. 101. (1) Водните кули в напорните систе-
ми на ВЕЦ и ПАВЕЦ се проектират като верти-
кални или наклонени шахти и като вертикални
надземни кули със свободно водно ниво.
(2) Горни водни кули се проектират между
довеждащата напорна деривация и напорния
тръбопровод.
(3) Долни водни кули се проектират в нача-
лото на отвеждащата напорна деривация.
(4) Водни кули са и шахтите, разположени
по трасето на напорните деривации на ВЕЦ и
ПАВЕЦ.
Чл. 102. Необходимостта от водни кули по
трасето на напорната деривация на ВЕЦ и
ПАВЕЦ се определя чрез изследвания на режи-
ма на регулиране на турбините и на хидравлич-
ния удар във водопроводящия тракт.
Чл. 103. Типът и конструкцията на водната
кула се определят въз основа на технико-ико-
номическо сравнение на варианти.
Чл. 104. Хидравличните изчисления на вод-
ните кули се извършват за най-неблагоприят-
ните преходни режими на работа на хидроагре-
гатите на централата.
Чл. 105. (1) Екстремните стойности на вод-
ното ниво в кулата се изчисляват въз основа на
екстремните стойности на водните нива във
водохранилището, с което кулата е свързана,
както и на максималната амплитуда на колеба-
телния процес.
(2) Максималната амплитуда на колебание
на водното ниво в кулата се определя при екс-
тремни стойности на:
1. хидравличните загуби в напорната дери-
вация;
2. промяната на водното количество при
включване/изключване на хидроагрегати на
ВЕЦ или ПАВЕЦ.
Чл. 106. Когато хидроагрегатите на ВЕЦ са
оборудвани с автоматични регулатори за под-
държане на постоянна мощност, задължително
се определя необходимата минимална площ на
хоризонталното сечение на кулата.
Раздел Х
Напорни тръбопроводи
Чл. 107. Напорните тръбопроводи на ВЕЦ и
ПАВЕЦ се проектират като водопроводящи
съоръжения за осъществяване на хидравлична
връзка между напорния басейн или водната кула
и турбинното оборудване.
Чл. 108. Трасето и надлъжният профил на
напорния тръбопровод се определят така, че да
не се образува вакуум за всички експлоатаци-
онни режими на централата.
Чл. 109. Видът и диаметърът на напорните
тръбопроводи се определят въз основа на тех-
нико-икономически изчисления.
Чл. 110. (1) Хидравличните изчисления на
напорните тръбопроводи включват:
1. оценка на хидравличните загуби в тръбо-
провода при стационарен режим на работа;
2. определяне на максималната и минимал-
ната гранична линия на динамичния напор при
най-неблагоприятните преходни режими на
работа на ВЕЦ и ПАВЕЦ, като се отчитат пока-
зателите на хидромеханичното им оборудване.
(2) При напорни тръбопроводи, свързани с
напорни деривации и водни кули, изчисленията
по ал. 1, т. 2 се извършват, като се отчита влия-
нието на напорната деривация и водната кула.
Чл. 111. (1) Броят, функциите и управление-
то на затворните органи се определят въз осно-
ва на оценка на:
1. схемата на хидроенергийния обект;
2. последствията от аварии.
(2) В началото на напорния тръбопровод се
предвиждат затворни органи, които изпълня-
ват функциите на:
1. работен затвор;
2. авариен затвор;
3. ремонтен затвор.
(3) Видът и задвижващият механизъм на
затворните органи се определят така, че да оси-
гуряват функциите по ал. 1.
(4) Овъздушителна тръба или овъздушите-
лен клапан се предвижда след затворните орга-
ни за предпазване на напорния тръбопровод от
вакуум при бързото им затваряне.
Чл. 112. В края на напорния тръбопровод се
предвижда поне един затворен орган, чиито вид,
начин на задвижване и управление са в пряка
зависимост от напора и турбинното оборудване
на централата.
Чл. 113. При проектиране на открити на-
порни тръбопроводи се предвиждат мерки за
предпазване от образуване на лед по вътреш-
ната им страна.
Раздел ХI
Сгради на ВЕЦ и ПАВЕЦ
Чл. 114. Сградите на ВЕЦ и ПАВЕЦ са про-
изводствени обекти, в които се разполагат ос-
новното и спомагателното оборудване и се оси-
гуряват условия за нормално функциониране и
управление.
Чл. 115. (1) Типът на сградите на ВЕЦ и
ПАВЕЦ се определя въз основа на технико-
икономическа оценка в зависимост от:
1. схемата на хидроенергийния обект съглас-
но чл. 39;
2. разположението на сградите спрямо земна-
та повърхност—надземни, подземни, шахтови.
(2) Конструкцията на сградите на ВЕЦ и
ПАВЕЦ се определя в зависимост от: