Държавен вестник, бр. 98, 2013 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  98
2. при собственост на уредбата на оператора 
на преносната мрежа:
а) на страна средно напрежение на понижаващ 
трансформатор 110 kV/СрН;
б) на трансформатори собствени нужди на 
уредбата;
в) на страна средно напрежение на електро-
проводни линии, чрез които са присъединени 
клиенти към преносната мрежа, когато тези 
линии са собственост на клиента.
Чл. 14. (1) При отдаване на електрическа 
енергия от електропреносната мрежа, съответно 
електроразпределителната мрежа, към клиент 
мястото на измерване е на страната с по-високо 
напрежение на понижаващия трансформатор на 
клиента (ако има такава трансформация) или 
в мястото на присъединяване на клиента към 
електропреносната, съответно електроразпреде-
лителната мрежа.
(2) При отдаване на електрическа енергия 
от оператора на съответната мрежа към произ-
водител мястото на измерване е на страна на 
по-високото напрежение на съответния транс-
форматор.
(3) Измерване на електрическа енергия се 
извършва и когато трета страна е предоставила 
достъп през собствените си електрически уред-
би и съоръжения на оператора на съответната 
мрежа до други клиенти.
Чл. 15. При междусистемните електропроводи 
мястото на измерване се организира от оператора 
на преносната мрежа в граничната подстанция 
(уредба) съгласно препоръките на ENTSO-E и 
двустранните договори за доставка (обмен) на 
електрическа енергия.
Раздел IV
Идентификационен код
Чл. 16. За унифициране и осигуряване на 
обмена на данни на електроенергийния пазар 
и между заинтересовани лица всяко място на 
измерване на електрическата енергия се описва 
чрез специфичен за обекта идентификационен 
код. Структурата на идентификационния код 
се определя от съответния мрежови оператор.
Раздел V
Изисквания към измервателните системи
Чл. 17. В зависимост от нивото на напреже-
ние и предоставената мощност измервателната 
система включва:
1. измервателни трансформатори;
2. електромери – търговски, контролни и за 
техническо измерване;
3. устройства за комуникации и предаване 
на данни;
4. допълнителни и спомагателни устройства 
и вериги, включително табла (шкафове);
5. вторични вериги за измерване, клемореди 
и предпазители.
Чл. 18. Средствата за измерване трябва да 
отговарят на следните условия:
1. да са защитени чрез пароли, ключове, 
пломби или други устройства, които не позво-
ляват нерегламентиран достъп до тях на неото-
ризирани лица;
2. да имат стойности на техническите и 
метрологичните характеристики в съответствие 
с изискванията на Наредбата за средствата за 
измерване, които подлежат на метрологичен 
контрол, Наредбата за съществените изисквания 
и оценяване съответствието на средствата за 
измерване, Наредба № 3 от 2004 г. за устройство 
на електрическите уредби и електропроводните 
линии;
3. при измерване на страна високо напрежение 
да имат защита от пренапрежение;
4. да имат възможност за съхраняване на 
данни освен в случаите по чл. 3, ал. 5.
Чл. 19. (1) Измервателните трансформатори 
(токови и напреженови) трябва да отговарят на 
изискванията за стойности на метрологичните 
характеристики, посочени в Наредбата за сред-
ствата за измерване, които подлежат на метро-
логичен контрол.
(2) В мрежите средно напрежение и мрежите 
високо напрежение всяко място на търговско из-
мерване се захранва от един комплект токови и 
напреженови трансформатори с отделна намотка 
за търговско измерване на токов трансформатор 
и с отделна напреженова верига от напреженов 
трансформатор за търговското мерене съгласно 
приложението.
(3) Всяко място на измерване за обмен на 
електроенергия по междусистемен електропровод 
се захранва от един комплект токови и напре-
женови трансформатори с отделни намотки за 
основния и контролния електромер на токовите 
трансформатори и със самостоятелни кръгове 
за основния и контролния електромер към на-
мотка мерене на напреженовия трансформатор, 
свързани към отделни предпазители.
Чл. 20. (1) Според принципа на действие сред-
ствата за търговско измерване са индукционни 
или статични.
(2) Показанията на електромерите се отчитат 
дистанционно или на място.
Чл. 21. Търговското измерване на електри-
ческата енергия се извършва:
1. при трифазни линии – с трифазни електро-
мери; не се допуска измерване с три еднофазни 
електромера; в случаите на тягов товар измер-
ването се извършва в схема на едноелементно 
свързване на електромер;
2. при еднофазни линии – с еднофазни (ед-
ноелементни) електромери;
3. при използване на трифазни електромери 
с измервателни трансформатори се прилагат 
само схеми на свързване с три токови и три 
напреженови трансформатора с изключение на 
измерването в тяговите подстанции;
4. в преносната мрежа не се допуска измер-
ване само с един електромер на електрическа 
енергия от повече от един извод с изключение 
на случаите, когато го налага схемата на пър-
вичната комутация – при т.нар. схема „прекъсвач 
и половина“ на присъединение.
Чл. 22. (1) Електромерите, които са от стати-
чен тип, трябва да измерват и записват количе-
ствата активна и реактивна енергия през опре-
делени интервали от време и да ги регистрират 
в независима памет или в база данни на системи