Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 59

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
присъединените към него тръбопроводи. Не се
допуска галванична връзка между съда и за-
землението на мълниезащитата му.
Чл. 111. (1) Около съдовете по чл. 110 тряб-
ва да се осигури защитна зона с размери съглас-
но приложение № 4. В зоната не трябва да се
допуска:
1. ползване на източници на открит огън или
искри;
2. складиране на леснозапалими материали;
3. изграждане на електроинсталации, които
не са взривозащитени;
4. изграждане на сгради и временни пост-
ройки;
5. движение на моторни превозни средства,
които нямат искрогасител на ауспуха;
6. ползване на осветителни уреди, които не
са взривозащитени.
(2) Съдовете по чл. 110 и съдовете за окси-
диращи флуиди трябва да се монтират до сгра-
ди, съоръжения и други обекти на разстояния,
не по-малки от определените в приложение № 5.
Чл. 112. След първата спирателна арматура
на входящия тръбопровод на съдове за съхране-
ние на експлозивни, изключително запалими,
лесно запалими или запалими втечнени флуи-
ди с вместимост над 5 m3 трябва да се монтира
дистанционно управляема спирателна армату-
ра. Арматурата трябва да може да се задейства
от безопасна зона.
Чл. 113. Съдовете по чл. 110 трябва да се
разполагат на разстояние един от друг не по-
малко от:
1. половината от диаметъра на по-големия
съд, но не по-малко от 1 m—за цилиндрични
съдове;
2. 0,75 от диаметъра на по-големия съд—за
сферични съдове;
3. 0,75 от диаметъра, увеличено със 7 m—за
сферични съдове, монтирани на повече от два
реда;
4. 0,75 от диаметъра на по-големия съд—за
разстоянието между цилиндричен и сферичен съд.
Чл. 114. (1) В помещенията, в които се екс-
плоатират съдове за експлозивни, изключител-
но запалими, лесно запалими или запалими
флуиди, на територията на открити складове за
съхранението им в съдове с обща вместимост
над 30 t, както и на територията на инсталаци-
ите за преработката или производството им с
капацитет над 30 t/h, трябва да има газсигнали-
заторна инсталация, която при достигане на кон-
центрация на флуида във въздуха 20 на сто от
долната граница на възпламеняемост трябва да
се задейства, като включи звуков и светлинен
сигнал, а при достигане 40 на сто от долната
граница на възпламеняемост трябва да задейс-
тва система за аварийно изключване на входя-
щите и изходящите тръбопроводи на съдовете
за съхранение. Допуска се входящият тръбо-
провод на съд, който се захранва от производс-
твена инсталация, да се изключи съвместно с
инсталацията.
(2) В помещенията, в които се експлоати-
рат съдове за силно токсични или токсични
флуиди, на територията на открити складове
за съхранението им в съдове, както и на тери-
торията на инсталации за преработка или про-
изводство на такива флуиди с капацитет над 5
t/h трябва да има газсигнализаторна инстала-
ция, която при достигане на концентрация на
съхранявания флуид във въздуха 20 на сто от
концентрацията, под която може да се изклю-
чи появата на опасна за здравето на хората
атмосфера, задейства звуков и светлинен сиг-
нал, а при достигане 40 на сто от тази концен-
трация задейства система за аварийно изключ-
ване на входящите и изходящите тръбопрово-
ди на съдовете за съхранение. Допуска се вхо-
дящият тръбопровод на съд, който се захранва
от производствена инсталация, да се изключи
съвместно с инсталацията.
Чл. 115. Подът под разглобяемите съедине-
ния и арматурите на съдовете за криогенни втеч-
нени газове трябва да е от негорим материал.
Чл. 116. Средствата за измерване на техно-
логичните параметри на флуидите в съдовете
трябва да са защитени от външно въздействие
на висока температура, вибрации, агресивност
на околната среда и др. и да са достъпни за
безопасно обслужване.
Чл. 117. Съдовете, които се експлоатират в
тъмната част на денонощието, трябва да имат
стационарна осветителна инсталация за средс-
твата за измерване.
Чл. 118. (1) Помещенията, в които са монти-
рани съдове, трябва:
1. да имат самозатварящи се врати, ако вра-
тите не са на външна стена;
2. да имат постоянно действаща вентилация
или аварийна вентилация, предотвратяваща
образуването на взривоопасна концентрация на
съхранявания флуид във въздуха на помещени-
ето или появата на опасна за здравето на хората
атмосфера;
3. да нямат въздухосмукателни отвори за
вентилация на други помещения.
(2) Изискванията на ал. 1, т. 2 и 3 не се при-
лагат за помещения, в които са монтирани съ-
дове за въздух, разширителни съдове към отоп-
лителни инсталации и хидрофори.
(3) Счита се, че изискването на ал. 1, т. 2 е
изпълнено, ако:
1. при естествена вентилация вентилацион-
ните отвори са свързани директно с атмосфера-
та и имат общо напречно сечение, не по-малко
от 1 на сто от повърхността на пода на помеще-
нието, или
2. при постоянно действаща механична вен-
тилация е осигурен двукратен въздухообмен за
един час, или
3. при аварийна вентилация е осигурен осем-
кратен въздухообмен за един час и тя се включ-
ва автоматично при достигане на концентра-
ция на съхранявания флуид във въздуха на по-
мещението до 20 на сто от долната граница на