Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
помещението се достигне концентрация 10 % 
от ДЕГ на отделяното вещество, аварийната 
вентилационна инсталация се включва ав-
томатично от сигнал на газоанализаторите.“
§ 81. В чл. 86 думите „взривоопасни пари 
и газове“ се заменят с „експлозивоопасни 
вещества“.
§ 82. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) За помещенията с аварийна 
смукателна вентилация се предвижда компен-
сация на въздух по естествен или механичен 
начин.
(2) Аварийна приточна вентилационна ин-
сталация се проектира, когато не се допуска 
преминаване през смукателните вентилатори 
на експлозивоопасни газове и пари поради 
опасност от възпламеняване при триене. В 
помещението се предвиждат изходящи от-
вори, чието разположение се съобразява с 
плътността на изпускания продукт.“
§ 83. В чл. 88 думите „искронеобразува-
щи вентилатори“ се заменят с „вентилатори 
съгласно чл. 278“.
§ 84. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 89, 
който се изменя така:
„Чл. 89. Изхвърлянето на въздуха от аварий-
ната вентилация се извършва съобразно плът-
ността на изпускания продукт, на разстояние 
най-малко 10 m от възможни източници на 
възпламеняване и в естествено проветрявани 
зони на територията на обекта.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 85. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. Съоръженията на приточните и 
смукателните вентилационни инсталации се 
предвиждат извън сградите или във вентила-
ционни камери или помещения, когато:
1. обслужват помещения от категории по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;
2. обслужват помещения от категория по 
пожарна опасност Ф5В, при условие че венти-
лационната или климатичната инсталация е с 
производителност, по-голяма от 50 000 m3/h;
3. са разположени в тавански или подземни 
помещения от категория по пожарна опасност 
Ф5В или в складови помещения.“
§ 86. В чл. 91 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „III, IV и V степен на 
огнеустойчивост“ се добавя „или от метални 
незащитени конструкции“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 87. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. Местни смукателни вентилатори 
се допускат в производствени помещения и в 
зони от категории по пожарна опасност Ф5А 
и Ф5Б, при спазване изискванията на чл. 279.“
§ 88. В чл. 93 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „ЛЗТ и ГТ“ се добавя 
„(с изключение на котелни помещения)“.
2. В т. 2 думите „горими газове, пари и 
прахове“ се заменят с „експлозивоопасни 
вещества“.
3. Точка 3 се отменя.
§ 89. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „инсталация“ се заменя с 
„инсталации“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. вентилатори за смукателна инстала-
ция, обслужващи помещения от категории 
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, съвместно 
с вентилатори, обслужващи помещения от 
категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д или от клас по 
функционална пожарна опасност Ф1 до Ф4.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допуска се вентилаторите на приточ-
ните и смукателните инсталации, обслужващи 
производствени помещения от категории по 
пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, да се раз-
полагат в общо вентилационно помещение. В 
местата на преминаване на въздухопроводите 
през стените на вентилационното помещение 
за съоръженията на приточните и смукател-
ните вентилации се предвиждат пожарни 
клапи с огнеустойчивост, съответстваща на 
нормативната огнеустойчивост на пресичания 
конструктивен елемент, съгласно чл. 91.“
§ 90. В чл. 95, ал. 1 и 2 думите „на произ-
водство“ се заличават.
§ 91. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на производство“ се 
заличават.
2. В ал. 2 думите „на производство“ се 
заличават, а думите „с една и съща защита“ 
се заменят със „със защита като тази на об-
служваните помещения“.
§ 92. В чл. 99 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 текстът след думата „помещение“ 
до края се заличава.
2. В ал. 4, изречение трето след думата 
„прегради“ се добавят думите „и преградите 
на пожарни сектори“.
3. В ал. 5 думите „разклонената въздухопро-
водна мрежа“ се заменят с „въздухопроводната 
мрежа“.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Пожарозащитни прегради (с изклю-
чение на брандмауерите) и прегради на по-
жарни сектори може да бъдат пресичани от 
въздухопроводи, при условие че в местата 
на пресичане са предвидени пожарни клапи 
с огнеустойчивост, съответстваща на нор-
мативната огнеустойчивост на пресичаната 
преграда, и изолацията на въздухопроводите 
е изпълнена от продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2.
(7) При транзитно преминаване на възду-
хопроводи през пожарни сектори или поме-
щения и етажи, разделени с пожарозащитни 
прегради (с изключение на брандмауерите), се