Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
Чл. 9. За осигуряване на подкритичност в
режим на нормална експлоатация и при проект-
ни аварии ефективният коефициент на раз-
множаване на неутрони (Кеф) трябва да е по-
нисък от 0,95.
Чл. 10. (1) Подкритичността се осигурява
основно чрез:
1. ограничаване на стъпката на гнездата за
съхраняване на касетите с ОЯГ;
2. контрол върху разположението на касети-
те с ОЯГ и ограничаване на възможните размест-
вания при превозване на площадката, манипу-
лиране и съхраняване на ОЯГ в условия на нор-
мална експлоатация и при външни въздействия;
3. контрол на параметрите на системите (еле-
ментите), които влияят върху ядрената без-
опасност при управление на ОЯГ.
(2) Дълбочината на изгаряне на ОЯГ може
да се отчита при определяне на стъпката на
разполагане на касетите само ако контролът за
дълбочина на изгаряне на постъпващото в съо-
ръженията ОЯГ се осъществява чрез техничес-
ки средства.
(3) Дълбочината на изгаряне на ОЯГ може
да се използва като параметър за обосновка на
ядрената безопасност само ако контролът за
дълбочина на изгаряне на постъпващото в съо-
ръженията ОЯГ се осъществява чрез техничес-
ки средства.
Чл. 11. В проекта на съоръженията за управ-
ление на ОЯГ се предвиждат технически сред-
ства и организационни мерки, изключващи
възможността за повишаване на температура-
та на обвивката на топлоотделящите елементи
на ОЯГ над проектните предели при манипули-
ране, съхраняване и превозване на площадката
на ОЯГ в условия на нормална експлоатация и
при проектни аварии.
Чл. 12. В проекта се осигурява функцията на
охлаждане на конструкционните материали на
съоръжението за управление на ОЯГ под про-
ектните предели в условия на нормална екс-
плоатация и при проектни аварии.
Чл. 13. В проекта се осигурява резервира-
ност на системите за принудително охлаждане
на ОЯГ.
Чл. 14. (1) При всички дейности по управле-
ние на ОЯГ се осигурява система от физически
бариери, препятстващи разпространението на
йонизиращите лъчения, ядрен материал и ради-
оактивни вещества в околната среда и организа-
ционни мерки, осигуряващи тяхната ефективност.
(2) Системата от физически бариери трябва
да включва минимум две бариери при всички
дейности по управление на ОЯГ.
Раздел II
Общи изисквания за осигуряване на
ядрената безопасност
Чл. 15. (1) При избора на площадка за раз-
полагане на съоръжения за управление на ОЯГ
трябва да бъдат изследвани и оценени харак-
теристиките на площадката, които могат да
окажат влияние върху безопасността на съо-
ръженията.
(2) При избора на площадка трябва да бъде
оценено влиянието на съоръженията за управ-
ление на ОЯГ върху населението (настоящо и
бъдещо) и върху околната среда. Оценката на
очакваното въздействие върху околната среда
се извършва в съответствие с изискванията по
чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на окол-
ната среда.
(3) Площадката е подходяща за разполагане
на съоръжения за управление на ОЯГ, ако при
отчитане на специфичните за площадката ха-
рактеристики е обосновано, че при тяхната екс-
плоатация не се превишават нормите за радиа-
ционна защита на персонала и населението,
определени с Наредбата за основните норми за
радиационна защита, приета в съответствие с
чл. 26, ал. 3 от Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
(4) При избора на площадка за разполагане
на съоръжения за управление на ОЯГ трябва да
се спазват изискванията и да се извършат необ-
ходимите проучвания съгласно Наредбата за
осигуряване безопасността на ядрените центра-
ли, приета в съответствие с чл. 26, ал. 2  ЗБИЯЕ.
Чл. 16. (1) Проектът на съоръженията за
управление на ОЯГ трябва да съдържа предва-
рителен ООБ при съхраняване, превозване на
площадката и манипулиране с ОЯГ при нор-
мална експлоатация и при проектни и надпро-
ектни аварии. След изграждане на съоръжени-
ята ООБ се актуализира в съответствие с теку-
щото състояние на съоръжението.
(2) Проектът на съоръженията за управле-
ние на ОЯГ трябва да съдържа спецификация
на ОЯГ, включваща заложените в проекта ос-
новни параметри на приеманото гориво, които
влияят върху осигуряваното от проекта ниво на
безопасност.
(3) В проекта трябва да бъде предвиден и
обоснован срок на експлоатация на съоръже-
нията и ресурс на оборудването.
(4) Проектът на съоръженията за управле-
ние на ОЯГ трябва да съдържа раздел за извеж-
дане от експлоатация.
Чл. 17. В проекта трябва да бъдат определе-
ни и обосновани параметрите за контрол на
състоянието на конструкциите, системите и
компонентите.
Чл. 18. (1) В проекта освен системите за
нормална експлоатация трябва да бъдат пред-
видени системи, важни за безопасността, и сис-
теми за безопасност.
(2) Принадлежността на конструкциите,
системите и компонентите към съответния клас
по безопасност се определя от проектанта и
задължително се посочва в документацията по
проекта.