Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 67

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
1. не са регистрирани пред органите за тех-
нически надзор;
2. в акта за първоначален технически прег-
лед или в ревизионен акт е вписано заключе-
ние, че съоръжението не е годно за безопасна
експлоатация;
3. не е извършен технически преглед на съ-
оръженията съгласно чл. 265, ал. 1, т. 1—6;
4. нямат нанесена маркировка за съответст-
вие със съществените изисквания на приложи-
мите наредби по чл. 7 ЗТИП, когато такава се
изисква;
5. престанат да съответстват на норматив-
ните изисквания за устройство или безопасна
експлоатация и/или са констатирани повреди
или неизправности, които не осигуряват безо-
пасната експлоатация на съоръжението.
Чл. 188. Отговорните лица по чл. 187, ал. 1,
т. 1 трябва:
1. да изпълняват инструкцията за работа по
чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП, да я доведат до знанието
на обслужващия персонал срещу подпис и да
контролират персонала за нейното изпълнение;
2. да проверяват ежедневно сменния дневник
по чл. 200, като удостоверяват това с подписа си;
3. да не допускат експлоатацията на неиз-
правни съоръжения;
4. да съхраняват досието по чл. 282.
Чл. 189. (1) Ползвателят и ръководителят на
предприятието, експлоатиращо съоръжение под
налягане, са длъжни да осигурят извършването
на всички прегледи, обслужвания, ремонти и
настройки на съоръжението под налягане, не-
говата арматура, устройствата за непосредст-
вено ограничаване на налягането, ограничител-
ните устройства и измервателните уреди съг-
ласно изискванията на производителя и изиск-
ванията на инвестиционния проект по чл. 35,
ал. 1, т. 2 ЗТИП, инструкцията по чл. 46, ал. 1,
т. 2 ЗТИП и наредбата.
(2) Резултатите от извършените проверки,
обслужвания и ремонти на съоръжението под
налягане и устройствата му за безопасност тряб-
ва да се отразяват в ремонтен дневник.
Чл. 190. Ползвателят трябва да запише изис-
кванията за безопасност при обслужване, под-
държане и експлоатация на съоръжението под
налягане в инструкцията за работа по чл. 46,
ал. 1, т. 2 ЗТИП и в нея да определи:
1. задачите, функциите и отговорностите на
обслужващия персонал;
2. реда за пускане, обслужване и спиране на
съоръженията;
3. реда за извършване на външен оглед и
функционални проверки на съоръженията под
налягане преди започване на работа и при при-
емане и предаване на смяната;
4. реда за транспортиране, съхранение и из-
празване на транспортируемите съоръжения под
налягане;
5. реда за проверка на предпазните устройс-
тва, арматурата, разглобяемите и неразглобяе-
мите съединения, средствата за измерване и
захранващите устройства;
6. действията на персонала при аварийни
спирания и при аварии и злополуки;
7. неизправностите, при които обслужващи-
ят персонал трябва да преустанови незабавно
експлоатацията на съоръжението под налягане;
8. неизправностите, при които експлоатаци-
ята на съоръжението под налягане трябва да се
преустанови в определените срокове.
Чл. 191. (1) Ръководителят на предприятие-
то е длъжен да осигури в производствените
помещения наличието на инструкцията за ра-
бота по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП и технологична-
та схема за свързване на съоръжението под
налягане с други машини или съоръжения.
(2) Лицата, които обслужват съоръженията
под налягане, и лицата, отговорни за безопас-
ната експлоатация, са длъжни да знаят и спаз-
ват изискванията на инструкцията за работа по
чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
Чл. 192. Не се допуска извършването на ре-
монт на съоръжения, намиращи се под наляга-
не, и притягане на разглобяемите съединения
на съоръжения, намиращи се под налягане, по-
високо от 0,3 МРа.
Чл. 193. (1) Манометрите на съоръженията
под налягане трябва да са преминали метроло-
гичен контрол по реда на Закона за измервани-
ята и да имат валидни знаци, удостоверяващи,
че им е извършена първоначална или последва-
ща проверка.
(2) Ползвателят, обслужващият персонал и
отговорните лица за безопасна експлоатация
на съоръженията под налягане не трябва да
допускат експлоатацията им, когато маноме-
търът, по който се контролира налягането в тях:
1. няма поставени знаци съгласно ал. 1;
2. е със счупено стъкло или стрелката му не
заема нулево положение, когато той е свързан
с атмосферата.
Чл. 194. Средствата за измерване на темпе-
ратура, монтирани на съоръжения под наляга-
не с работна температура, по-висока от 200°С,
трябва да са метрологично осигурени така, че
да осигурят точност и достоверност на измер-
ването.
Чл. 195. (1) Ползвателят и ръководителят на
предприятието, експлоатиращо съоръжения под
налягане, трябва да осигурят извършването на
наблюдение и периодичен контрол на състоя-
нието на метала на елементите им, работещи
при температури, равни или по-високи от:
1. 450°С—за елементи, изработени от въг-
леродна, молибденова или нисколегирана сто-
мана;
2. 500°С—за елементи, изработени от хром-
молибденова, хроммолибденовованадиева или
друга високолегирана стомана;
3. 550°С—за елементи, изработени от хром-
никелови аустенитни стомани или високолеги-
рана топлоустойчива стомана.
(2) Наблюдението и периодичният контрол
по ал. 1 трябва да се извършват по инструкция,
утвърдена от ръководителя на предприятието,
което експлоатира съоръженията.