Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 31

БРОЙ  33	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31  
за изискванията за защита на лицата при 
хронично облъчване в резултат на произ-
водство, търговия и използване на суровини, 
продукти и стоки с повишено съдържание на 
радионуклиди (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
(2) Когато в строежите на нови сгради 
или при основни ремонти, реконструкции и 
основни обновявания на съществуващи сгра-
ди се влагат строителни продукти, за които 
има определени национални изисквания във 
връзка с предвидената им употреба, се при-
лагат изискванията на Наредба № РД-02-20-1 
от 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Репу-
блика България.
Чл. 42. (1) Защитата на съществуващи 
сгради със завишена обемна концентрация 
на радон в закрити помещения в резултат на 
радон, освободен от строителни продукти/
материали и/или от почвата, се осъществява 
с коригиращи мерки съгласно тази глава 
и по начин, който гарантира, че обемната 
концентрация на радон след изпълнението 
на мерките не надвишава референтното ниво 
от 300 Bq/m3. 
(2) В случаите по ал. 1 измерванията по 
чл. 32, ал. 1, т. 1 са задължителни за всеки 
подземен, полуподземен и първи надземен 
етаж и по желание на възложителя за всеки 
следващ етаж от сградата независимо от 
източника на радон. 
Г л а в а  п е т а
КОНТРОЛ И ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИ- 
ТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ РАДОН. ДЪЛГОТРАЙ-
НОСТ НА МЕРКИТЕ
Чл. 43. (1) Преди и след полагането на 
хидроизолация, устойчива на проникване на 
радон, се извършва проверка за установява-
не състоянието на контактната повърхност, 
подготовка на повърхността за полагане на 
хидроизолацията и гарантиране на непре-
къснатостта и целостта на изпълнението на 
хидроизолацията съгласно изискванията при 
проектирането, изпълнението, контрола и 
приемането на хидроизолации и хидроизо-
лационни системи на сгради.
(2) Строителните и монтажните работи 
за изграждане на система за вентилация 
на почвата, подлежащи на закриване, се 
проверяват за съответствие с проектните 
характеристики на системата и за спазване 
на технологичните изисквания за монтаж 
на производителите на отделните елементи 
на системата.
Чл. 44. (1) Ефективността на изпълнените 
мерки за защита от радон или за намаляване 
на концентрацията му в сграда се проверява 
чрез измервания на обемната концентрация 
в отделни закрити помещения на сградата, 
включително в обитаемото пространство 
на първия надземен етаж при сграда в екс-
плоатация. 
(2) Ефективността на мерките за защита 
от радон се определя по формулата: 
, 
(1)
където:
F е ефективност на мерките (%); 
C1 – обемна концентрация на радон в за-
крити помещения, установена с измервания 
на място след изпълнение на мерките (Bq/m3); 
C2 – обемна концентрация на радон в за-
крити помещения, установена с измервания на 
място преди изпълнение на мерките (Bq/m3). 
(3) Ефективността на мерките за намаля-
ване на концентрацията на радон в сградите 
се определя съгласно тази глава и не може 
да бъде по-малка от 75 %. 
Чл. 45. (1) При проектирането на нова 
сграда недостъпните елементи на строежа, 
които осигуряват защита от проникване на 
радон и които е трудно да се възстановят в 
случай на повреда, се проектират с възможно 
най-голяма надеждност и дълготрайност в 
съответствие с проектния експлоатационен 
срок на сградата.
(2) Достъпните елементи на строежа 
на нова сграда, които осигуряват защита 
от проникване на радон, се проектират с 
осигуряване на възможности за ефективна 
поддръжка и периодичен ремонт. 
(3) Мерките за защита от радон се про-
ектират така, че елементите на отделните 
системи да са устойчиви на въздействието на 
химични и биологични корозионни влияния. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Облъчване от радон“ означава об-
лъчване с кратко живеещите продукти на 
разпадане на радона.
2. „Потенциално облъчване“ е предпола-
гаемо облъчване, което не е сигурно, че ще 
се осъществи, но което може да се получи 
в резултат на събитие или поредица от съ-
бития с вероятностен характер, без да може 
със сигурност да се потвърди.
3. „Референтно ниво“ е нивото по смисъла 
на § 1, т. 37 от ДР на Наредбата за радиаци-
онна защита.
4. „Референтно ниво на концентрация на 
радон в закрити помещения“ – Cref, Bq/m3, 
е стойността на средногодишната обемна 
концентрация на радон във въздуха в закрити 
помещения, определена съгласно Наредбата 
за радиационна защита. 
5. „Радон“ е радионуклидът Rn-222 и него-
вите кратко живеещи продукти на разпадане,