Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 101

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
паралелни клона, носят един и същи номер/
наименование и различни буквени означения
(А, Б, В и т.н.).
(2) На всички кабелни линии се поставят
марки с надписи, устойчиви на въздействието
на околната среда, както следва:
1. в началото и в края на линията—диспе-
черски номер/наименование, тип, напрежение,
сечение на кабела и име на обекта, до който е
положена кабелната линия;
2. на всички кабелни муфи по трасето на
кабелната линия—номер на муфата, дата на
монтажа и фамилията на монтьора;
3. на положените открито кабелни линии—
през всеки 50 m, на завоите на трасето и в мес-
тата на преминаване през прегради и покрития
(от двете страни)—марки с диспечерския но-
мер/наименованието.
Чл. 786. (1) За всяка маслонапълнена ка-
белна линия или нейните секции за напреже-
ние 110 kV и по-високо в зависимост от профи-
ла на трасето се установяват пределно допус-
тими граници на изменение на налягането на
маслото.
(2) При стойности на налягането на маслото
извън допустимите граници кабелната линия
се изключва ръчно или автоматично. Включ-
ване на линията отново се разрешава само след
откриване и отстраняване на причината, пре-
дизвикала изменения на налягането.
Чл. 787. Проби от маслото на маслонапъл-
нените кабелни линии с напрежение 110 kV и
по-високо се вземат преди въвеждането им в
експлоатация, една година след въвеждането,
на четвъртата година и след това на всеки 6
години.
Чл. 788. Металната броня, екранът и ман-
тията на силова кабелна линия с напрежение
над 1000 V се заземяват в началото и в края на
линията.
Чл. 789. Металните брони на открито поло-
жени кабели и металните конструкции (скари)
се покриват с негорими антикорозионни лако-
ве и бои, които периодично се контролират и
при необходимост подновяват.
Чл. 790. Съхраняването на материали и съ-
оръжения, обзавеждане на работилници, инст-
рументални и др. в кабелните помещения е заб-
ранено.
Чл. 791. (1) Обходите и огледите на кабелни-
те линии се извършват най-малко веднъж в
следните срокове (в месеци):
Вид на трасето
Кабели за напрежение
до 35 kV 110—400 kV
Кабели, положени в земя
3
1
Кабели под усъвършенствано
тротоарно покритие
12
-
Кабели, положени в колекто-
ри, тунели, шахти, жп мостове
6
3
Участъци от кабели и кабелни
глави, положени на открито
3
-
(2) Пунктовете, снабдяващи маслонапълне-
ни кабели за напрежение 110 kV и по-високо с
масло, при наличие на сигнализация за наляга-
не на маслото се обхождат ежемесечно, а при
отсъствие на сигнализация—съгласно вътреш-
ната инструкция.
(3) При поройни дъждове, наводнения,
свлачища, земетресения и при изключване на
кабелна линия от релейна защита се извърш-
ват извънредни обходи и огледи на кабелните
линии.
(4) Откритите дефекти и нередности по ка-
белните линии се записват в дневника за дефек-
ти и се отстраняват в най-кратък срок.
Чл. 792. Тунелите, шахтите, кабелните ета-
жи и каналите в електрическите централи и
подстанциите с постоянен оперативен персонал
се обхождат и оглеждат най-малко веднъж в
месеца, а на обектите без постоянен персонал—
по утвърден график съгласно вътрешни инст-
рукции.
Чл. 793. Изправността и действието на сис-
темите за противопожарна сигнализация и по-
жарогасене, монтирани в кабелните помеще-
ния и съоръжения, се проверяват съгласно про-
тивопожарните разпоредби и вътрешна ин-
струкция.
Чл. 794. (1) Изкопни работи по трасетата на
кабелните линии или в близост до тях, извърш-
вани от външни организации, предварително
се съгласуват от организацията, която експло-
атира линиите.
(2) Преди започване на изкопните работи от
външните организации се извършва контролно
разкриване на трасето под надзора на персонал
от организацията, която експлоатира линиите.
Чл. 795. Забранява се механизираното из-
вършване на изкопни работи до кабелно трасе
на разстояние, по-малко от 1 m от кабелите,
както и използването на пробивни инструмен-
ти, лостове и кирки за отстраняване на почва-
та над самите кабели на разстояние от тях, по-
малко от 0,3 m.
Чл. 796. (1) В районите с електрифициран
релсов транспорт в близост до трасето на ка-
белните линии периодично се извършват измер-
вания на блуждаещите токове и се извършва
корекция на потенциалните диаграми.
(2) Потенциалът на силовите кабели се из-
мерва и на местата на сближаването им със
съобщителни кабелни линии и тръбопроводи,
снабдени с катодна защита.
(3) При откриване на следи от електрокоро-
зия, почвена или химическа корозия се вземат
мерки за предотвратяването им.
Чл. 797. (1) При приемане в експлоатация и
след това периодично кабелните линии се из-
питват с повишено изправено напрежение в
съответствие с инструкцията за изпитване на
електрическите съоръжения и предписанията
на производителя на кабелите.