Държавен вестник, бр. 78, 2021 г., стр. 14

СТР.  14	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  78
.1 колекторът на клапана е снабден с ма­
нометър и всеки от клапаните е маркиран, за 
да се идентифицират защитените зони;
.2 зададени са инструкции за поддръжка и 
експлоатация на инсталацията в помещението, 
където са разположени клапаните; и
.3 тръбопроводната система е снабдена с 
достатъчен брой дренажни клапани.“
102. В края на параграф 7.8.4.1 се добавя 
следният текст:
„състоящо се от метална L-образна тръба, 
като дългата страна е с дължина около 2 m, 
която може да се свърже към противопожа­
рен шланг, а късата страна, с дължина около 
250 mm, има постоянно закрепена дюза за 
водна мъгла или на който може да се постави 
дюза за воден спрей;“.
103. В края на параграф 7.8.4.3 се добавя 
следният текст:
„В допълнение към изискванията на 7.7.4 
пожарогасителите са подходящи за пожари 
от клас А и Б и имат капацитет от 12 kg сух 
прах или еквивалент.“
104. Параграф 7.8.6 се преномерира като 
параграф 7.8.6.1 и думите „шпигатите се раз­
полагат по начин“ в първото изречение се 
заменят с думите „помпените и дренажните 
системи са такива, че да предотвратяват та­
кова натрупване. Инсталираните за тази цел 
шпигати се разполагат по този начин.“
105. След преномерирания параграф 7.8.6.1 
се добавя следният нов параграф 7.8.6.2:
„7.8.6.2 По отношение на шпигатите и дре­
нажните помпи, монтирани в съответствие 
със 7.8.6.1:
.1 количеството вода, за което се осигурява 
дренаж, отчита както капацитета на помпи­
те на системата за пръскане на вода, така и 
необходимия брой накрайници за противо­
пожарни шлангове;
.2 дренажната система има капацитет не 
по-малък от 125 % от капацитета, посочен в 
.1 по-горе; и
.3 помпите в трюма са със задоволителен 
капацитет и се разполагат при страничната 
обшивка на кораба на разстояние не повече 
от 40 m една от друга във всяко водонепро­
ницаемо отделение.“
106. В параграф 7.8.7.1 текстът след първото 
изречение се заменя със следното:
„Електрическото оборудване, монтирано на 
повече от 450 mm над палубата или платфор­
мата, е от вида затворен и защитен от ограж­
дение, което има защита срещу проникване 
на вода на базата на международен стандарт, 
приет от организацията. Когато обаче за без­
опасната работа на плавателния съд е необхо­
димо електрическото оборудване и кабели да 
са инсталирани на по-малко от 450 mm над 
палубата или платформата, това оборудване 
и кабели могат да бъдат инсталирани, при 
условие че оборудването е от сертифициран 
„безопасен тип“ на базата на международен 
стандарт, приет от организацията.“
107. Текстът на параграф 7.8.7.2 се заменя 
със следното:
„7.8.7.2 Ако е монтирано в изпускателна вен­
тилационна тръба, електрическото оборудване 
трябва да е от сертифициран „безопасен тип“. 
Оборудването и кабелите, ако са монтирани, 
трябва да са подходящи за използване въз ос­
нова на стандарти, приети от организацията, 
а изходът на всяка изпускателна тръба трябва 
да е разположен на безопасно място, като се 
вземат предвид други възможни източници 
на запалване.“
108. В параграф 7.10.1.2 думите „в съответ­
ствие с изискванията на 7.8.4.1“ се добавят 
след думите „пожарогасител с воден прах“.
109. В параграф 7.10.2 думите „или комплек­
ти лични предпазни средства се съхраняват 
така, че“ се заменят с думите „а комплектите 
лични предпазни средства се съхраняват на 
трайно и ясно обозначени места, подредени 
така, че“.
110. В параграф 7.10.3.1.2 думите „и ръка­
вици“ се заличават.
111. В параграф 7.10.3.1.4 думата „тип“ се 
заменя с думите „устойчив на експлозии тип, 
сертифициран по стандарт, приет от органи­
зацията“.
112. Думите „с дръжка, снабдена с висо­
коволтова изолация“ се добавят в края на 
параграф 7.10.3.1.5.
113. Параграфи 7.10.3.2 и 7.10.3.2.1 се зали­
чават, параграф 7.10.3.2.2 се преномерира като 
7.10.3.2 и след думите „дихателен апарат“ се 
вмъкват думите „от одобрен вид“.
114. Второто изречение на преномерирания 
параграф 7.10.3.2 се заменя със следното:
„За всеки необходим апарат се осигуряват 
два резервни заряда, подходящи за използване 
с апарата.“
115. В параграф 7.10.3.3 думите „достатъч­
на дължина“ се заменят с думите „дължина 
от приблизително 30 m“ и в края се добавя 
следното ново изречение:
„Спасителното въже се подлага на изпит­
ване със статично натоварване от 3,5 kN в 
продължение на 5 минути.“
116. В параграф 7.11.1.3 думите „в рамките 
на времето за противопожарна защита на 
конструкциите за зоните с голям риск от 
пожар.“ се добавят в края.
117. В параграф 7.13.1 след първото изре­
чение се добавя следното изречение:
„Стълбище, открито към една палуба, се 
счита за част от помещението, към което е 
отворено, и поради това трябва да бъде защи­
тено със спринклерната система, предвидена 
за това помещение.“
118. В параграф 7.13.3 думите „експлоата­
ционна скорост“ се заменят с думите „90 % 
от максималната скорост“.