Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(2) При мощност на водоносния пласт до 3 m
се проектират шахтови кладенци съвършен тип.
Чл. 31. (1) Горната част на шахтовите кла-
денци се проектира на разстояние 1 m над ни-
вото на най-високите повърхностни води или
на разстояние не по-малко от 0,8 m от нивото
на терена.
(2) Около кладенците се проектира водоне-
пропусклива настилка с широчина не по-малка
от 1,5 m и с наклон 0,1 от кладенеца навън.
(3) Кладенецът се проектира с вентилацио-
нен комин с шапка с височина не по-малка от
2 m от повърхността на терена.
Чл. 32. (1) Хоризонталните водовземни съ-
оръжения (дренажи и галерии) се проектират в
безнапорни пясъчни и чакълести водоносни
пластове при подземни води до 6—7 m под те-
рена и при малка мощност на водоносния
пласт—1—2 m.
(2) Водовземни галерии се проектират за
водоснабдителни системи с капацитет над
500 l/s или при дълбочина на водоупора, по-го-
ляма от 8 m.
(3) Хоризонталните водовземни съоръжения
се защитават от пряко попадане на повърхно-
стни води чрез подходящо уплътняване.
(4) Дренажите се изпълняват от наредени
един до друг ломени камъни, които образуват
канал, или от дренажни тръби в зависимост от
хидрогеоложките условия.
(5) Диаметърът на дренажните тръби се
определя за най-ниското ниво на подземните
води при оразмерително напълване 50 % от
диаметъра на тръбите, като минималният диа-
метър се приема 150 mm при скорост на водата
най-малко 0,7 m/s.
(6) В началото на дренажните тръби се пред-
виждат спирателни кранове за самостоятелно
изолиране на всяка една от тях.
(7) Към хоризонталните водовземни съоръ-
жения, както и в чупките (хоризонтални или
вертикални) на водоприемните части се проек-
тират ревизионни шахти за вентилация, наблю-
дение и ремонт.
(8) Около ревизионните шахти се проектира
водонепропусклива настилка с широчина от 1
до 2 m и наклон 0,1.
(9) Ревизионните шахти се проектират с вен-
тилационен комин с шапка с височина не по-
малка от 2 m.
Раздел III
Каптиране на извори
Чл. 33. (1) Каптажите се проектират въз ос-
нова на резултатите от проучванията за устано-
вяване на вида, произхода и характера на изво-
ра, дълбочината на водоупора и геоложкия стро-
еж на терена.
(2) Каптажи се проектират при низходящи
или възходящи извори.
(3) Водата на низходящ извор се улавя в не-
говото геоложко легло след почистване на на-
носните отложения и достигане на водоупора.
(4) Каптажът се проектира така, че нивото на
водата в извора да остава непроменено както по
време на каптирането, така и след изграждането
на каптажа и изворната вода да запази непроме-
нени първоначалните си качества.
(5) Възходящите извори се каптират през дъ-
ното на водната камера на каптажа, а низходящи-
те—през отвори в стените на водната камера.
(6) Каптажът се проектира с вентилация и
се защитава със земен насип за запазване на
температурата на изворната вода.
Чл. 34. (1) За водните камери се проектира
подходящо уплътняване за предпазването им
от повърхностно замърсяване, замръзване и
заливане с повърхностни води.
(2) Водното ниво във водната камера на кап-
тажа на низходящите извори се проектира под
най-ниските дренажни отвори.
(3) Допуска се при каптиране на извори в
напукани скали водата да постъпва във водната
камера без филтри, а при каптиране в несвърза-
ни скали—чрез обратни филтри.
(4) За отвеждане на водата от водната каме-
ра се проектира водовземна тръба с водовземна
цедка и спирателен кран.
(5) За отвеждане на излишната вода, както и
за отстраняване на утайките във водната и ута-
ителната камера се предвижда преливно-из-
празнителна система.
Чл. 35. При каптиране на размътващи се
извори се изгражда утаителна камера, свърза-
на с водната камера чрез преливник.
Чл. 36. Спирателните арматури на изпраз-
нителната и водовземната тръба се проектират
в суха камера към каптажа.
Раздел IV
Водовземане от повърхностни води
Чл. 37. (1) Изборът на водоизточника и мяс-
тото на водовземането се определят въз основа
на резултатите от хидроложките, хидрогеолож-
ките и санитарните проучвания и наблюдения.
(2) Качеството на пресните повърхностни
води на водоизточника се определя при спазва-
не изискванията на Наредба № 12 от 2002 г. за
качествените изисквания към повърхностни
води, предназначени за питейно-битово водо-
снабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.).
(3) Типът и конструкцията на водовземните
съоръжения се определят в зависимост от кате-
горията на водоснабдителната система, хидро-
геоложките характеристики на водоизточника,
минималните и максималните водни нива и
санитарно-хигиенните изисквания.
Чл. 38. (1) Класът на водовземните съоръ-
жения за целогодишно ползване се определя в
съответствие с категорията на водоснабдител-
ната система съгласно чл. 4.
(2) Класът на водовземните съоръжения
за сезонно ползване се приема с единица по-
малък.
(3) Класът на язовирните стени в зависимост
от последиците от авария и/или разрушение се