Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 73

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
плоатационните предели и стойностите на 
параметрите за сработване на системите за 
безопасност.
(3) При определяне на пределите за безо­
пасност се използва консервативен подход с 
отчитане на неопределеностите в анализите 
на безопасността. 
(4) Експлоатационните предели и условия 
включват предели на експлоатационните па­
раметри, минималното количество на рабо­
тоспособните КСК (в работа или в резерв) за 
всяко състояние при нормална експлоатация, 
действията, които да се предприемат в случай 
на отклонение от експлоатационните предели, 
и времето за изпълнение на тези действия.
(5) В случаите, в които условията за рабо­
тоспособност на КСК, важни за безопасността, 
не могат да бъдат изпълнени, се определят 
действията и времето за привеждане на енер­
гийния блок в безопасно и стабилно състояние.
Чл. 183. (1) В случай че оперативният пер­
сонал не може да потвърди, че енергийният 
блок се експлоатира в рамките на експлоата­
ционните предели, или когато поведението на 
блока е неочаквано, се предприемат незабавни 
мерки за неговото привеждане в безопасно и 
стабилно състояние. 
(2) Енергийният блок не може да бъде пус­
нат в експлоатация след непланово спиране, 
докато не бъде демонстрирано, че това може 
да се извърши безопасно.
Чл. 184. (1) Програмата за надзор включ­
ва контрол на съответствието с пределите 
и условията за експлоатация, включително 
на тенденциите в рамките на установените 
предели, за да бъдат установени отклоненията 
от проектните цели.
(2) В случаите на несъответствие с пре­
делите и условията за експлоатация се пред­
приемат незабавни действия за възстановя­
ване на съответствието с изискванията. За 
предотвратяване на такива несъответствия 
в бъдеще се изпълняват коригиращи мерки.
(3) Случаите, при които предприетите 
действия при отклонение от пределите и усло­
вията за експлоатация не са такива, каквито 
са предписани, включително когато са преви­
шени допустимите времена за изпълнение на 
тези действия, се считат за несъответствия с 
пределите и условията за експлоатация.
Чл. 185. Пределите и условията за експлоа­
тация, събрани в един документ (технологичен 
регламент за експлоатация), трябва да са лес­
нодостъпни за персонала на БПУ, който да е 
запознат с тях и техните технически основи. 
Ръководният персонал на експлоатиращата 
организация трябва да има ясна представа за 
тяхното значение за безопасността.
Чл. 186. (1) Дейностите, които имат вли­
яние върху безопасността, се анализират и 
контролират, за да се осигури, че радиацион­
ният риск при тяхното изпълнение е толкова 
нисък, колкото е разумно постижимо.
(2) Всички оперативни дейности се оценя­
ват за техния потенциален риск. Нивото на 
оценката и контролът на дейностите трябва 
да зависят от степента на тяхната важност 
за безопасността.
(3) Изпитвания на КСК, важни за безопас­
ността, специални режими на експлоатация 
или експерименти, които не се съдържат в 
технологичния регламент за експлоатация или 
в експлоатационните процедури, се оценяват 
за тяхното влияние върху безопасността и 
се изпълняват по специални програми и 
процедури след положително становище на 
Агенцията за ядрено регулиране. 
Чл. 187. (1) Ядрената централа се управлява 
от компетентни ръководители, запознати с 
принципите за осигуряване на безопасност­
та, особеностите на технологичния процес и 
рисковете, свързани с него. Всички дейности, 
които имат влияние върху безопасността, се 
изпълняват от персонал, който притежава 
необходимата квалификация и опит.
(2) Експлоатационното състояние на ЯЦ 
и на измененията в него се контролират и 
управляват от правоспособен и квалифициран 
оперативен персонал при условията и по реда 
на ЗБИЯЕ.
(3) При експлоатация на ЯЦ на БПУ се 
намират поне двама оператори, притежаващи 
удостоверения за правоспособност, издадени 
от председателя на Агенцията за ядрено ре­
гулиране.
(4) Отговорностите и правомощията на опе­
ративния персонал и на лицата, отговорни за 
безопасността при експлоатация, се определят 
в длъжностни инструкции и в длъжностни 
характеристики за всяко работно място.
Чл. 188. (1) Оперативният персонал екс­
плоатира ЯЦ в съответствие с писмени 
експлоатационни инструкции и процедури. 
Стриктното спазване на инструкциите и про­
цедурите е съществен елемент на политиката 
на безопасност на ЯЦ.
(2) Нивото на изчерпателност на инструк­
циите и процедурите трябва да зависи от тях­
ното предназначение. Указанията трябва да са 
ясни и кратки, верифицирани и валидирани.
(3) Инструкциите, процедурите и помощ­
ните материали трябва да са ясно иденти­
фицирани, различими съобразно тяхното 
предназначение и леснодостъпни в БПУ и при 
необходимост – в други пултове за управление.
Чл. 189. (1) Експлоатационните инструк­
ции и процедури за нормална експлоатация 
се разработват въз основа на проектната и 
техническата документация, пределите и 
условията за експлоатация и резултатите от 
въвеждането на ЯЦ в експлоатация. 
(2) Действията на оперативния персонал 
при аварийни условия, възникнали при всич­
ки експлоатационни състояния, се определят 
в аварийни инструкции и в ръководства за 
управление на тежки аварии (РУТА).