Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
Чл. 102. (1) За дрениране на топлопрово-
дите на топлопреносните мрежи с топлоноси-
тел вода и на кондензопроводите в ниските
им точки се предвиждат дренажни устройст-
ва, а във високите точки—обезвъздушителни
устройства, за изпускане и поемане на въздух
при напълването и изпразването на топло-
проводите.
(2) При събиране в общ колектор на отдел-
ни дрениращи и обезвъздушителни устройст-
ва след всеки вентил или шибър се осигурява
възможност за контролиране на плътното им
затваряне.
Чл. 103. (1) На всяко устройство за дренира-
не или изпускане на въздуха се предвижда по
един вентил или шибър.
(2) Използването на вентили като спирател-
ни устройства при дренажите не се препоръчва
поради лесното им задръстване с шлам, камъ-
ни и други предмети.
(3) На съоръженията по ал. 1 в зависимост
от диаметъра на основния топлопровод се мон-
тират:
1. дрениращи устройства с диаметри—съг-
ласно приложение № 4, табл. 1;
2. обезвъздушителни устройства—съгласно
приложение № 4, табл. 2.
Чл. 104. Изпразнителните топлопроводи на
дренажните и обезвъздушителните устройства
се заустват към канализационната система, за
да се избегне заливане на дъната на камерите и
тунелите или подкопаване на основите на стъл-
бовете при надземно полагане, като се пред-
виждат мерки срещу подприщване.
Чл. 105. При надземно полагане затворните
устройства на дрениращите и обезвъздушител-
ните устройства се разполагат най-близо до
основния топлопровод, като при възможност
се изолират заедно с него.
Чл. 106. (1) При топлопроводите с топлоно-
сител пара се предвиждат дренажни устройства:
1. във всички ниски точки;
2. пред вертикални възходящи участъци;
3. на участъци през 400—500 m—при попъ-
тен наклон, и през 200—300 m—при насрещен
наклон.
(2) Не се предвиждат постоянни дренажни
устройства на топлопроводи за прегрята пара, в
които при минимален разход парата остава
прегрята.
Чл. 107. (1) За дренирането при пускане на
паропроводите се предвиждат щуцери със спи-
рателна арматура с диаметри съгласно прило-
жение № 5.
(2) На всеки щуцер се поставя по един ши-
бър или вентил за пара с налягане до 2,5 МРа и
по два последователни вентила за пара с наля-
гане над 2,5 MPa.
Чл. 108. (1) За постоянното дрениране на
паропроводите се поставят щуцери с глухи флан-
ци и кондензни гърнета с диаметри съгласно
приложение № 6.
(2) При полагане на няколко паропровода с
еднакви или различни параметри на парата за
всеки паропровод се поставят отделни конден-
зни гърнета.
(3) При разлика в налягането на парата в
точката на дренирането и кондензопровода,
по-малка от необходимата за работа на кон-
дензните гърнета, се допуска кондензатът да
се изхвърля.
Чл. 109. (1)Топлопроводите на топлопренос-
ните мрежи се полагат на:
1. подвижни опори—плъзгащи, ролкови,
окачени и пружинни;
2. неподвижни опори—челни и хомутни.
(2) Конструкцията на опорите се проектира
така, че да осигурява възможност за замяна на
топлопровода, без да се поврежда носещата
конструкция на неподвижните опори.
(3) При диаметри на топлопроводите до
200 mm плъзгащи опори могат да се използват
при всички начини на полагане.
(4) Неподвижни опори се предвиждат в мес-
тата на отклоненията на топлопроводите, в
камерите при монтиране на запорната арма-
тура и салниковите компенсатори, както и в
транзитни участъци в каналите и камерите в
зависимост от съответно допустимите от-
стояния.
Чл. 110. (1) Ролкови опори се предвиждат за
топлопроводи с диаметри над 200 mm при пола-
гане в тунели, на ниски и на високи опори, с
наклон на топлопровода (i), който се определя
по формулата:
0,1
i І –– ,
(2)
D
където D е диаметърът на ролката, cm.
(2) Не се допуска използването на ролкови
опори при полагане на топлопроводи в непро-
ходими канали.
Чл. 111. (1) Окачени опори могат да се из-
ползват при надземно полагане на топлопрово-
ди с еластични компенсатори (П- и Z-образни),
в участъците на самокомпенсация и при верти-
кално разположение на тръбите.
(2) Не се допуска използването на окачени
опори при топлопроводи със салникови ком-
пенсатори.
Чл. 112. (1) При оразмеряване на неподвиж-
ните опори се отчита най-голямото възможно
хоризонтално натоварване при различни режи-
ми на работа на топлопроводите, еднакво за
подаващата и обратната линия при водните
топлопреносни мрежи.
(2) Странични натоварвания на неподвижни-
те опори се отчитат при наличие на чупки в тра-
сето и при отклонения в местата на опорите.
(3) При наличие на двустранни отклонения
страничното натоварване на опората се отчита
само за по-голямото отклонение.