Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 45

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
(2) Местните загуби на напор във всяка от-
делна арматура или фасонна част на тласкател-
ния тръбопровод до сифона се определят съг-
ласно БДС EN 12056-4.
Чл. 204. Хидравличният наклон се определя
въз основа на техническата спецификация на
тръбите или по формулата на Колбрук—Уайт
съгласно БДС EN 12056-4.
Чл. 205. Полезният обем на събирателния
резервоар се определя съгласно БДС EN 12056-4.
Чл. 206. (1) Събирателният резервоар се
проектира така, че полезният му обем да е по-
голям от обема на тласкателния тръбопровод в
участъка от възвратния клапан до горната част
на сифона срещу заливане.
(2) Минималният полезен обем на събира-
телния резервоар е 20 l.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
ВАКУУМНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ
ИНСТАЛАЦИИ
Чл. 207. Вакуумните канализационни инста-
лации се проектират при спазване изисквания-
та на тази наредба и в съответствие с БДС EN
12109 “Вакуумни канализационни системи в
сгради”.
Чл. 208. (1) Вакуумните канализационни ин-
сталации включват следните основни елементи:
1. автоматични вакуумни устройства;
2. вакуумни клозети и писоари;
3. тръби;
4. вакуумна станция.
(2) Вакуумните канализационни инсталации
се проектират при спазване на санитарно-хиги-
енните изисквания и на изискванията при про-
ектиране на електрически съоръжения и се оси-
гуряват срещу опасен за потребителите вакуум.
Чл. 209. (1) При проектирането на вакуумни
инсталации се спазват следните изисквания:
1. осигуряване на възможност за лесна тех-
ническа експлоатация;
2. спазване на нормите за допустимо ниво на
шума в сградите;
3. предотвратяване отделянето на опасни
газове и миризми;
4. икономия на енергия;
5. спазване на нормите за пожарна без-
опасност.
(2) Вакуумната канализационна инсталация се
проектира така, че да приема отпадъчните води от
всички санитарни прибори, свързани към нея, и да
ги транспортира до вакуумната станция и до свър-
заната след нея гравитационна канализационна
система, като се осигурява срещу претоварване.
(3) При проектирането на вакуумната кана-
лизационна инсталация се отчитат и нейни
бъдещи разширения и реконструкции.
Чл. 210. Вакуумната канализационна инста-
лация се проектира така, че вероятните статич-
ни загуби на налягане по всяко време да са по-
малки от разликата между вакуума на вакуум-
ната станция и вакуума, необходим за работата
на вакуумните устройства.
Чл. 211. За осигуряване на необходимата
производителност и надеждност на вакуумната
канализационна инсталация се спазват следни-
те изисквания:
1. осигуряване на възможност за изолиране
на неправилно функциониращи разклонения или
части на инсталацията посредством спирател-
ни кранове;
2. установяване броя на автоматичните ваку-
умни устройства и вакуумни клозети и на пред-
вижданото им използване като цикли/денонощие;
3. управлението на инсталацията се про-
ектира така, че да поддържа вакуум в про-
ектния интервал и да предпазва съоръжения-
та в инсталацията от наводняване или работа
на сухо;
4. времето за възстановяване на вакуума във
вакуумното устройство е по-кратко от изчисле-
ното време за задържане на отпадъчната вода
в буферния му обем при оразмерително отпа-
дъчно водно количество, като се приема 1/3 от
времето на задържане при максимално отпа-
дъчно водно количество;
5. определяне на допустимото време за пъл-
но възстановяване на работата на инсталация-
та при прекъсване на електрозахранването;
6. проектиране на система за управление на
състоянието на инсталацията за откриване и
показване на отклонения от нормалните нива
на отпадъчните води, на нивата на вакуума, на
отклонения от нормалното време на работа на
генератора на вакуум, както и на отклонения в
основните съоръжения;
7. осигуряване на достъп за обслужване на
спирателните кранове, ревизионните отвори,
възвратните клапи и вакуумните устройства.
Чл. 212. (1) Оразмерителното отпадъчно
водно количество се определя съгласно глава
единадесета, раздел II.
(2) Специфичният отток от вакуумните кло-
зети, писоари и други устройства се определя в
съответствие с техническите им спецификации.
Чл. 213. (1) Вакуумната канализационна
инсталация се проектира така, че да работи без
запушване, като разклонителите и фасонните
части се предвиждат с максимален ъгъл 45°.
(2) Не се допуска намаляване на диаметъра
на тръбите по посока на течението.
(3) Етажните отводнителни клонове се про-
ектират хоризонтални и се свързват към верти-
кален канализационен клон.
(4) Диаметърът на участъка от вакуумната
канализационна инсталация след вакуумното
устройство се приема по-голям от изпускател-
ния отвор на устройството.
(5) Тръбите на вакуумната канализационна
инсталация се закрепват към конструкцията на
сградата посредством скоби.
Чл. 214. При избора на подходящи основни
елементи на вакуумната канализационна ин-
сталация се спазват следните изисквания: