Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
(2) Площадките на пречиствателните стан­
ции и съоръженията на водоснабдителните 
системи се благоустрояват, осветяват и ограж­
дат при спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания и на изискванията за безопасни 
и здравословни условия на труд при експло­
атацията. Спомагателни и/или обслужващи 
сгради се проектират при необходимост към 
отделни съоръжения в съответствие с изис­
кванията за безопасност.
Раздел ІІ
Съоръжения и конструкции
Чл. 202. Съоръженията на водоснабди­
телните системи се разполагат така, че да 
осигуряват:
1. възможност за разширение и етапно 
строителство;
2. минимална дължина на техническите 
проводи (канали, дюкери, водопроводи, въз­
духопроводи и др.);
3. достъп на транспортните средства и 
механизацията за ремонт и обслужване;
4. минимални загуби на напор при съоб­
разяване с естествения наклон на терена.
Чл. 203. За повишаване сигурността на 
работа на водоснабдителните системи в земет­
ръсни райони с коефициент на сеизмичност 
Кс > 0,15 (референтно ускорение – agR > 0,15) 
се предвиждат следните мероприятия:
1. резервоарите се разполагат в противо­
положни участъци на водопроводната мрежа;
2. не се допуска изграждане на водона­
порни кули;
3. резервоарите се разполагат отдалечени 
от водоснабдявания обект, извън разломните 
зони според микросеизмичното райониране;
4. хидрофорни уредби се проектират за 
обекти с разход на вода до 100 m3/h;
5. водоснабдителните системи се проекти­
рат с ниско налягане;
6. при тръбопроводи, които преминават 
през стени и основи на сгради, отворите се 
изпълняват с размери с 10 – 20 cm по-големи от 
диаметъра им, като пространството около тях 
се запълва с водоплътни еластични материали;
7. при тръбопроводи, които преминават 
през стените на резервоари и други съоръ­
жения, се монтират салници.
Чл. 204. Допуска се допиране на огражда­
щите и носещите конструкции на пречиства­
телната станция със стените на вградените 
резервоари и други съоръжения след технико-
икономическа обосновка.
Чл. 205. Подземните съоръжения се свърз­
ват с надземните части и изхода на сградата 
с открити стълби, обезопасени с парапети.
Чл. 206. За осигуряване на безопасност 
при пожар в сградите и съоръженията, които 
са елементи на водоснабдителните системи, 
се спазват правилата и нормите за пожарна 
безопасност.
Чл. 207. Хлораторните станции към пре­
чиствателните станции и складовете за хлор 
и други реагенти, представляващи опасни 
вещества, се проектират, като се отчитат 
необходимите резервни обеми за преливане 
на тези вещества по автоматичен път от ава­
риралите съдове.
Чл. 208. Откритите резервоари, чиято ви­
сочина на стените е по-малка от 0,70 cm над 
нивото на терена, се обезопасяват с парапет 
с височина 0,9 m.
Чл. 209. Проектите по част „Конструк­
тивна“ се разработват въз основа на техно­
логично задание при спазване изискванията 
на нормативните актове за проектиране на 
строителни конструкции по отношение на 
предвидените съоръжения. 
Чл. 210. За преминаване на водопроводите 
през дилатационни фуги се предвиждат ком­
пенсатори, които осигуряват необходимата 
еластичност на връзката.
Раздел ІІІ
Инсталации. Автоматизация и управление
Чл. 211. Проектите по част „Електрическа“ 
(електроснабдяване, електрообзавеждане и 
електрически инсталации) се разработват 
въз основа на технологично задание и при 
спазване изискванията на съответните норма­
тивни актове за електрическите уредби и 
електропроводните линии. 
Чл. 212. Технологичният контрол на во­
доснабдителните системи и съоръжения се 
осигурява със средства и прибори за постоянен 
и периодичен контрол.
Чл. 213. Системите за управление на тех­
нологичните процеси, степента и обемът на 
автоматизация се определят в зависимост от 
изискванията на заданието за изработване на 
инвестиционния проект и съобразно условията 
за техническа експлоатация.
Чл. 214. Проектите по част „Топлоснабдява­
не, отопление, вентилация и климатизация“ се 
разработват въз основа на техническо задание 
и при спазване изискванията на съответните 
нормативни актове.
Ч А С Т  Т Р Е Т А
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОА­
ТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
Г л а в а  д е в е т а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 215. (1) Водоснабдителните системи се 
изграждат и въвеждат в експлоатация етапно 
или цялостно в съответствие със строителните 
книжа, издадени при условията и по реда на 
ЗУТ и при спазване изискванията на правилата 
и нормативите на тази наредба.
(2) Водоснабдителните системи се изграж­
дат при спазване изискванията на Наредба