Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 39

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
Чл. 134. Не се допуска проектиране на кана-
лизационни инсталации по стени и тавани във:
1. жилищни помещения;
2. стаи в почивни домове и хотели;
3. спални помещения в детски заведения и
общежития;
4. спални помещения в лечебни заведения, в
които не се предвиждат санитарни прибори;
5. операционни зали.
Чл. 135. (1) Не се допуска проектиране на
подклозетни събирателни и висящи хоризон-
тални клонове над кухни, балкони, лоджии,
офиси и складове за хранителни продукти и над
стаи в жилищни, болнични, административни
и общественообслужващи сгради.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат при
разделяне, преустройство или промяна на пред-
назначението на обектите при спазване изиск-
ванията на чл. 38 ЗУТ и ако са предвидени мер-
ки за лесен достъп при монтаж и ревизия на
нивото и са осигурени безопасността и здраве-
то на обитателите.
Чл. 136. Хоризонталните канализационни
клонове на битовата канализационна инстала-
ция се проектират с диаметри, които осигуряват
оразмерителна скорост на отпадъчните води не
по-малка от 0,7 m/s и не по-голяма от 2,5 m/s.
Чл. 137. (1) Минималното покритие на глав-
ните хоризонтални канализационни клонове и
техните разклонения, положени в пода, се пред-
вижда не по-малко от 0,1 m независимо от вида
на настилката с оглед предпазване на тръбите
от механични повреди.
(2) За производствени помещения минимал-
ното покритие по ал. 1 се определя по табл. 7.
Таблица 7
№
Видове
Минимално покритие на поло-
по
тръби
жените тръби в зависимост от
ред
материала, от който е изпълнен
подът, m
трамбована
бетон,
пръст,
асфалтобетон
клинкер, паваж,
глина, чакъл,
дървесина
1.
Чугунени и
0,7
0,4
стоманени
2.
Бетонни
0,7
0,5
3.
Каменинови,
1,0
0,6
пластмасови
(3) Допуска се тръбите да са с покритие, по-
малко от определеното в табл. 7, когато те са оси-
гурени срещу механични повреди или когато няма
възможност за механичното им повреждане.
(4) При полагане на канализационни тръ-
бопроводи под релсов път в производствени
помещения покритието им е не по-малко от
1,0 m. Канализационният тръбопровод се пола-
га в обсадна стоманена или чугунена тръба с
дължина 3 m от двете страни на релсовия път.
Чл. 138. (1) Не се допуска проектиране на ка-
нализационни клонове през фундаменти, върху
които е монтирано технологично съоръжение.
(2) Допуска се канализационните клонове да
преминават през основи, в случай че при бетони-
рането на основите те се положат в гилзи от тръби
с по-голям диаметър или в обсадни тръби.
Чл. 139. (1) Хоризонталните канализацион-
ни клонове се проектират праволинейни, като
на всяко място с промяна на посоката им се
предвиждат фасонни части.
(2) Канализационните клонове между реви-
зионни шахти се проектират с постоянен нак-
лон и с еднакъв диаметър.
(3) Не се допуска намаляване на диаметъра
на канализационната инсталация по посока на
водното течение.
Чл. 140. Разклонителите към хоризонтални-
те канализационни клонове са с ъгъл не по-го-
лям от 45°.
Чл. 141. (1) На хоризонталните канализаци-
онни клонове се предвиждат:
1. ревизионни шахти—при подземно проек-
тирани тръби;
2. ревизионни отвори—при надземно проек-
тирани тръби.
(2) Ревизионните шахти и ревизионните от-
вори на хоризонталните канализационни кло-
нове се проектират, както следва:
1. в началото на главните хоризонтални ка-
нализационни клонове;
2. в местата на промяна на посоката на хори-
зонталните канализационни клонове с ъгъл, по-
голям от 45°;
3. в местата на свързване на хоризонталните
канализационни клонове, когато няма възмож-
ност за почистването им през други ревизионни
шахти (отвори);
4. в местата на промяна на наклона или ди-
аметъра на тръбите;
5. на дълги прави участъци на разстояние,
определено съгласно  табл. 8.
Таблица 8
Диаметър на
Максимално допустимо хоризонтално
тръбата, mm
разстояние между ревизионните шахти
или ревизионните отвори, m
при условно
при битови
при произ-
чисти утаени води и про-
водствени
производ-
изводствени води, съдър-
ствени и
води с каче-
жащи голе-
дъждовни
ства, близки
ми количе-
води
до битовите
ства утаява-
води
щи вещества
100 и 150
20
15
12
200 и над 200
25
20
15