Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 63

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63   
6. Материали за основна обратна засипка
Материалите, използвани за основна обра­
тна засипка, трябва да съответстват на изис­
кванията на проекта. Повечето материали, 
определени в т. 2, могат да се използват за 
основна обратна засипка. Някои материали, 
например фракциониран кръгъл зърнест ма­
териал, може да не са подходящи за всякакви 
условия.
Максималният размер на скалния матери­
ал от изкопаната почва (или материалите по 
т. 4), който се използва за основна обратна 
засипка, трябва да бъде 75 mm или равен на 
дебелината на първоначалната обратна за­
сипка, или на половината от дебелината от 
уплътнения пласт, като меродавна е най-мал­
ката стойност. Максималният размер може да 
бъде допълнително ограничен в зависимост от 
областта на приложение (например пътища), 
почвените условия, наличието на подземни 
води и материала на тръбата. За скални зони 
могат да бъдат определени специални условия.
Приложение № 12
към чл. 157, ал. 2
Изпитване на водопроводите съгласно БДС 
EN 805:2004 „Водоснабдяване. Изисквания 
към системите и елементите извън сгради“ 
(БДС EN 805:2004)
1. Общи положения
Целта на това приложение е да подпомогне 
участниците в инвестиционното проектира­
не и строителството, като поясни някои от 
изискванията на БДС EN 805:2004 относно 
изпитването на налягане на водопроводите. 
За пълното спазване на изискванията за из­
питване на налягане на водопроводите следва 
да се ползва БДС EN 805:2004. 
Изпитването на налягане на водопроводите 
в общия случай преминава през подготви­
телни дейности и три етапа (фиг. 1), както 
следва: 
· предварително изпитване;
· изпитване на спад на налягането за оп­
ределяне на останалото количество въздух 
във водопровода;
· основно изпитване.
Фиг. 1. Етапи на изпитване при метод на загуби 
на налягане
2. Подготвителни дейности 
Необходимите подготвителни дейности за 
целите на извършване на изпитването се оп­
ределят от проектанта. Те зависят от местните 
условия, температурата, вида на материала и 
диаметъра на тръбите, дължината, надлъжния 
профил на водопровода и други фактори.
Преди изпитванията на налягане, там където 
е необходимо, тръбите (със или без връзките) 
може да бъдат покрити с материала за обратно 
засипване, като по този начин се предотвра­
тяват изменения в леглото, които биха довели 
до теч. Необходимостта от обратно засипване 
на тръбите, както и на връзките, се посочва 
в проекта.
3. Предварително изпитване
Продължителността и налягането при пред­
варителното изпитване се определят в проекта 
в зависимост от материала на тръбите в съот­
ветствие със съответния продуктов стандарт 
и/или указанията на производителя. Ако се 
забележат недопустими промени в състоянието 
на траншеята, на която и да е част от водо­
провода и/или течове, налягането трябва да 
бъде понижено до атмосферното и дефектите 
да бъдат отстранени.
4. Изпитване на спад на налягане за опре­
деляне на останалото количество въздух във 
водопровода
Наличието на въздух в изпитвания участък 
от водопровода води до грешни резултати при 
основното изпитване, като създава впечатле­
ние за наличие на фиктивни течове, както и 
условия на прикриване на течове. Изпитването 
на спад на налягане за определяне на остана­
лото количество въздух във водопровода е по 
преценка на проектанта и зависи от местните 
условия (дължината, диаметъра, надлъжния 
профил на водопровода и др.).
Проверката за наличие на въздух в изпит­
вания водопровод се извършва в следната 
последователност: 
а) след завършване на предварителното 
изпитване се изпуска и измерва обем вода до 
достигане на спад на налягането Δp със стой­
ност съгласно т. 5.2;
б) изпуснатият обем вода ΔV, който съответ­
ства на спада на налягането Δp, се сравнява 
с допустимите загуби на вода ΔVmax; за изчис­
ляване на максимално допустимите загуби на 
вода ΔVmax се използва формула 1;
 
max
1
1,5. .
.
.
w
R
D
V
V
p
E
e E


∆
=
∆
+




(1),
където:
ΔVmax са допустимите загуби на вода, l;
V – обем на изпитвания участък, l;
Δp – измерените загуби на налягане съгласно 
т. 5.2, kPa;
Еw – модул на еластичност на водата, kPa; 
D – вътрешен диаметър на тръбата, m; 
e – дебелина на стената на тръбата, m; 
ЕR
 – модул на еластичност на стената на 
тръбата в посока към периферията, kPa;