Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 55

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  55  
проучвания и оценка на риска, минималните 
защитни зони в зависимост от броя на ЕЖ 
се определят съгласно приложение № 1;
7. наличието на подходяща инфраструктура 
до площадката на пречиствателната станция 
(пътища и транспортни мрежи и съоръжения, 
енергоснабдителни мрежи и съоръжения, 
водопроводи и др.);
8. инженерно-геоложките и хидрогеолож-
ките условия на парцела.
Чл. 109. (1) На генералния план на пре-
чиствателната станция се определя местопо-
ложението на:
1. всички пречиствателни съоръжения по 
технологичния път на отпадъчните води и 
утайките;
2. предвидените сгради на територията на 
пречиствателната станция (помпени станции, 
компресорни станции, административни сгра-
ди, лаборатории, трансформаторни станции, 
работилници, складове, гаражи и др.), площите 
за озеленяване и др.;
3. техническите проводи за отпадъчната 
вода и утайките;
4. площадковите пътища.
(2) Генералният план се разработва при 
отчитане на всички нормативни и проектни 
изисквания за пожарната безопасност, здра-
вословните и безопасни условия на труд и 
опазването на околната среда.
(3) Генералният план се разработва така, 
че да се осигури възможност за:
1. етапно изграждане;
2. бъдещи изменения и разширения на 
пречиствателната станция;
3. минимални дължини на каналите и 
тръбопроводите за отпадъчните води, утай-
ките и техническата вода, въздухопроводите, 
газопроводите, електропроводите и пътищата;
4. удобен и безопасен достъп за поддър-
жането и експлоатацията на отделните съо-
ръжения и устройства.
Чл. 110. За пречиствателната станция и за 
отделните съоръжения се предвижда обходен 
авариен канал или тръбопровод.
Раздел ІІ
Площадкова техническа инфраструктура и 
сгради в ПСОВ
Чл. 111. В зависимост от производителност­
та на пречиствателната станция, технологи-
ята на пречистване, вида на технологичния 
контрол и местните условия към основните 
технологични съоръжения и помещения се 
предвиждат спомагателни съоръжения и 
помещения и площадкова техническа инфра-
структура.
Чл. 112. (1) Пречиствателните станции се 
осигуряват с водопроводна мрежа за питей-
но-битово водоснабдяване и противопожарни 
нужди.
(2) Когато е предвидено използване на 
хидроелеватори, промиване на тръбопроводи 
и съоръжения за други технически нужди, се 
проектират тръбопроводи за техническа вода. 
За техническа вода се допуска използването 
на пречистени отпадъчни води.
(3) Към пречиствателните станции се 
предвиждат санитарно-хигиенни помещения 
в зависимост от очакваната численост на 
персонала.
(4) За събирането на битовите отпадъчни 
води от пречиствателните станции се предвиж-
да канализационна мрежа, която ги отвежда 
във входното съоръжение на станцията.
(5) За отпадъчните води, получени при 
третирането на утайките или от преливания, 
аварийни изтичания, изпразване и промиване 
на съоръженията, се проектира канализацион-
на мрежа, която да ги отвежда във входното 
съоръжение на пречиствателната станция или 
пред съоръженията за биологично пречист-
ване. При необходимост за тях се изгражда 
изравнителен резервоар.
(6) За събирането и отвеждането на дъждов-
ните води от територията на пречиствателните 
станции се проектира канализационна мрежа, 
като тяхната замърсеност определя мястото 
на включването им в технологичната схема. 
Чл. 113. (1) Наклонът на тръбопроводите 
за отпадъчни води, утайки или газ от изгни-
вателите и скоростта на провежданата среда 
се приемат така, че да няма опасност от от-
лагания на твърди вещества и/или събиране 
на газ, както и от събиране на кондензат в 
газопроводите и въздухопроводите, или се 
предвиждат мерки за отстраняване на обра-
зуваните отлагания и/или събирания на газ 
или концентрат.
(2) При опасност от замръзване резер-
воарите и тръбопроводите се проектират с 
подходяща топлоизолация.
(3) Тръбопроводите се проектират водоне­
пропускливи и/или газонепропускливи.
Чл. 114. (1) При проектиране на електро-
снабдяването и електрообзавеждането на 
ПСОВ се спазват изискванията на действа-
щите нормативни актове за устройството на 
електрическите уредби и електропроводните 
линии.
(2) За ПСОВ се осигурява втора категория 
електроснабдяване съгласно изискванията на 
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на 
електрическите уредби и електропроводните 
линии.
(3) Към аварийното електроснабдяване се 
включват всички измервателни и контролни 
устройства, помпите за отпадъчните води и 
утайките, както и съоръженията и устрой-
ствата за аериране.
Чл. 115. (1) При проектирането на пътища 
на територията на пречиствателната станция 
се преценява тяхното натоварване по време на