Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 8

С Т Р .  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
Чл. 43. (1) При работа със закрити ИЙЛ не
се поставят специални изисквания към устройс-
твото на помещенията, в които те се намират.
Прилагат се съответните строителни, хигиен-
ни, противопожарни и други норми и стандарти
както за производствени помещения в стопан-
ски обекти.
(2) Помещенията, в които се извършва демон-
таж, презареждане, ремонт, временно съхране-
ние и други специфични работи, свързани с под-
дръжката и контрола на закрити ИЙЛ, се оборуд-
ват в съответствие с изискванията за работа с
открити ИЙЛ от III клас (виж глава седма).
(3) При използване на закрити ИЙЛ и гене-
ратори на йонизиращи лъчения в обектите след-
ва да се предвиди общообменна приточно-из-
тегляща вентилация.
Чл. 44. При използване на облъчвателни
инсталации с високоактивни закрити ИЙЛ в
количества, водещи до натрупване във възду-
ха на работните помещения на токсични ве-
щества над допустимите концентрации, в обек-
тите следва да се предвиди приточно-изтег-
ляща вентилация.
Чл. 45. Когато апарати и уредби със закрити
ИЙЛ или генератори на йонизиращи лъчения
при необходимост се използват в общи произ-
водствени помещения на даден обект или при
полеви условия (извън помещения), се спазват
следните изисквания:
1. насочването на прекия сноп йонизиращо
лъчение да бъде по възможност към земята или
по посока, където няма хора;
2. използваните ИЙЛ се поставят възможно
най-далече от обслужващия персонал и други лица;
3. предотвратяват се достъпът и престоят на
странични лица в близост до използваните ИЙЛ
и се вземат мерки за временно съхранение и
физическа защита на тези ИЙЛ;
4. при необходимост се осигуряват и изпол-
зват защитни екрани и подвижни прегради за
намаляване на облъчването;
5. около ИЙЛ се поставят знаци за радиаци-
онна опасност и предупредителни надписи “Вни-
мание! Радиация!”, които са видими от разсто-
яние минимум 3 m;
6. ограничава се до минимум времето за пре-
биваване на лица в близост до съответните ИЙЛ.
Г л а в а  с е д м а
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИ-
ГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТИ ИЗТОЧ-
НИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
Раздел I
Изисквания за радиационна защита
в контролираната зона
Чл. 46. (1) Радионуклидите като потенциал-
ни източници на вътрешно облъчване се разде-
лят на четири групи според степента на радиа-
ционна опасност (радиотоксичност) за персо-
нала и населението:
1. радионуклиди с много висока радиоток-
сичност (1-ва група);
2. радионуклиди със висока радиотоксичност
(2-ра група);
3. радионуклиди със средна радиотоксичност
(3-та група);
4. радионуклиди с ниска радиотоксичност (4-
та група).
(2) Разпределението на радионуклидите по
групи според тяхната радиотоксичност е даде-
но в приложение № 2. Кратко живеещите ради-
онуклиди с период на полуразпадане по-малък
от 24 часа се отнасят към четвърта група (ради-
онуклиди с ниска радиотоксичност) и не са
описани в това приложение.
Чл. 47. (1) В зависимост от групата на ради-
отоксичност, към която принадлежи използва-
ният радионуклид, и от неговата максимално
допустима активност на работното място видо-
вете работи с открити ИЙЛ се разделят на три
класа—I, II и III, съгласно приложение № 3.
(2) Изискванията към разположението и обо-
рудването на помещения, в които се извършват
работи с открити ИЙЛ, се определят в зависи-
мост от класа на тези работи ( I, II или III клас).
Чл. 48. В обектите, където се работи с откри-
ти ИЙЛ, помещенията за работа от даден клас
се разполагат на едно място, в една част на
определена сграда или в самостоятелна сграда
на обекта. Когато се извършва работа от трите
класа I, II и III, помещенията се разделят в съ-
ответствие с класа на извършваните работи.
Чл. 49. (1) Помещенията за работи от I клас
с открити ИЙЛ се разполагат в отделна сграда
или изолирана част от сграда с отделен вход и
достъп през санитарен пропускник. Помеще-
нията се оборудват с камери, боксове и други
херметични устройства.
(2) Помещенията за работи от I клас с от-
крити ИЙЛ като правило се разделят на три зони:
1. първа зона (1-ва зона)—необслужвани по-
мещения, където се разполагат технологично
оборудване и комуникации, явяващи се основни
източници на йонизиращи лъчения и на радио-
активно замърсяване (камери, боксове и др.);
2. втора зона (2-ра зона)—периодично обс-
лужвани помещения, предназначени за ремонт
на оборудване и други работи, свързани с демон-
таж на технологично оборудване, товарене и
разтоварване на радиоактивни материали, вре-
менно съхранение на суровини и материали,
готова продукция и радиоактивни отпадъци;
3. трета зона (3-та зона)—помещения за пос-
тоянно пребиваване на персонала в работно
време (пултове за управление на технологични
процеси и други работни места).
(3) За предотвратяване на разпространение-
то на радиоактивни вещества се създават сани-
тарни шлюзове между трите зони—1-ва, 2-ра и
3-та (между необслужваните и периодично об-
служваните помещения, както и между перио-
дично обслужваните помещения и помещения-
та за постоянно пребиваване).