Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 1

Вторник, 20 юни 2000 г.
София
Цена 0,55 лв.
ОФИЦИАЛНO ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 50
БРОЙ
ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 12, ал. 3
от Закона за Българската народна банка
П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Гарабед Ардашес Минасян за
член на Управителния съвет на Българската
народна банка.
Изпълнението на указа възлагам на управи-
теля на Българската народна банка.
Издаден в София на 13 юни 2000 г.
Президент на републиката: Петър Стоянов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Теодосий Симеонов
33741
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 5 ЮНИ 2000 Г.
за приемане на Наредба за техническа експло-
атация на енергообзавеждането
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за техни-
ческа експлоатация на енергообзавеждането.
Министър-председател: Иван Костов
Главен секретар на Министерския съвет:
Елиана Масева
НАРЕДБА
за техническа експлоатация на енерго-
обзавеждането
Ч А С Т  П Ъ Р В А
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят правила-
та за поддържане на енергообзавеждането (енер-
гийни уредби и съоръжения) на потребители на
енергия и горива в техническа изправност, тях-
ната рационална и безопасна експлоатация.
(2) Наредбата се отнася за всички намиращи
се в експлоатация енергийни уредби и съоръ-
жения и консуматори на електрическа и топ-
линна енергия и горива независимо от формата
на собственост.
(3) Намиращи се в експлоатация енергийни
уредби и съоръжения са тези, които са в дейст-
вие или са цялостно или частично в топъл ре-
зерв, или във всеки момент могат да бъдат вклю-
чени в действие ръчно или автоматично.
(4) При експлоатацията на съоръжения с
повишена опасност се прилагат с приоритет спе-
цифични технически изисквания, правила и нор-
ми, определени с акт на Министерския съвет.
Чл. 2. За уредбите и съоръженията на потре-
бителите на енергия и горива, за които в наред-
бата не са определени правила за техническа
експлоатация поради особената им производ-
ствена технология или устройство, се разработ-
ват експлоатационни инструкции, базирани на
инструкциите на техните производители.
Чл. 3. (1) Отговорност за експлоатацията на
енергийните уредби и съоръжения във всички
отрасли на икономиката носят административ-
ните ръководители и собствениците на уредби-
те и съоръженията.
(2) Административните ръководители и ра-
ботодателите са длъжни да осигуряват компе-
тентна техническа експлоатация на енергийни-
те уредби и съоръжения в предприятия, органи-
зации, училища, болници, магазини и пр.
(3) Административните ръководители и ра-
ботодателите със заповед определят лицата и
звената, отговорни за техническата експлоата-
ция на енергообзавеждането.
(4) Длъжностните лица, които нарушават
наредбата, подлежат на административни на-
казания по реда на Закона за административ-
ните нарушения и наказания, освен ако за дея-
нията им се предвиждат по-тежки наказания по
други нормативни актове.
Г л а в а  в т о р а
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
Чл. 4. (1) Експлоатацията на енергийните
уредби и съоръжения на потребителите на енер-
гия и горива се осъществява:
1. от дежурен персонал, или
2. от оперативно-ремонтен персонал, или
3. от технологичен персонал.
(2) Към дежурния персонал се отнасят всич-
ки работници, които обслужват енергийните
уредби и съоръжения.
(3) Към оперативно-ремонтния персонал се
отнасят работниците по техническата експлоа-
тация на енергийните уредби и съоръжения.