Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 992. Работите по фланцевите повърхнос-
ти на съоръженията на главния циркулационен
контур се извършват с използване само на спе-
циално предназначени инструменти и по тех-
нологични инструкции.
Чл. 993. След провеждане на ремонт на важ-
ни за безопасността съоръжения  и системи на
ЯППИ характеристиките на системите се срав-
няват за съответствие с проектните.
Чл. 994. По време на експлоатацията на
ЯППИ всички резервни агрегати и системи  се
намират в състояние на готовност за работа и
за автоматично включване, ако това е предви-
дено в проекта. Условията и редът за извежда-
не на  съоръжения и системи от резерв се опре-
делят с вътрешна инструкция.
Г л а в а  п е т д е с е т  и  т р е т а
СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ТРАНСПОР-
ТИРАНЕ И ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАК-
ТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ. ДЕЗАКТИВАЦИЯ
Чл. 995. Радиоактивните отпадъци се съби-
рат, съхраняват, транспортират и погребват в
съответствие с действащите правила и ин-
струкции.
Чл. 996. Забранява се експлоатацията на АЕЦ
при отсъствието на работоспособни хранили-
ща за радиоактивни отпадъци.
Чл. 997. (1) Разрешава се изхвърлянето в
околната среда на води от технологичните сис-
теми на АЕЦ след дезактивация и контрол на
активността им само при спазване на правила-
та за опазване на повърхностните води от за-
мърсяване от отпадни води при условие, че
концентрацията на радиоактивни вещества в тях
не превишава пределно допустимите норми за
открити водоеми.
(2) Забранява се неконтролираното изпус-
кане на водите от спецканализацията във водо-
еми, повърхността на земята, а също и в систе-
мите за битова, производствена и дъждовна ка-
нализации.
Чл. 998. При експлоатация на АЕЦ се осигу-
рява надеждната работа на достатъчно коли-
чество инсталации за очистване на водата от
радиоактивните вещества.
Чл. 999. При експлоатация на хранилищата
за течни радиоактивни отпадъци (ТРО) систе-
мата за предаване на течните отпадъци и вод-
ната утайка от един съд (обем) в друг, а също
и системата за окончателна обработка на от-
падъците, се поддържат постоянно в работно
състояние.
Чл. 1000. Пропуските от тръбопроводитe и
каналите за течни отпадъци се контролират,
като се осигурява  събирането и отвеждането
на възможните продукти от пропуските.
Чл. 1001. В АЕЦ се осъществява контрол на
херметичността на съдовете (обемите ) на хра-
нилището за течни радиоактивни отпадъци.
Чл. 1002. Съхраняваните в АЕЦ течни радио-
активни отпадъци подлежат на концентрация и
втвърдяване. Солесъдържанието в кубовия ос-
татък на ТРО, отправени за окончателно пог-
ребване, се нормира в проекта.
Чл. 1003. (1) В хранилищата за течни
радиоактивни отпадъци се осъществява ра-
диационен контрол на мощността на дозата
на гама-излъчванията, концентрацията на ра-
диоактивни газове и аерозоли във въздуха на
помещенията.
(2) Хранилищата за течни радиоактивни
отпадъци  се организират така, че се избягва
образуването на взривоопасна смес в съдовете
и повишаването температурата на отпадъците
над зададените стойности.
Чл. 1004. В АЕЦ се води строг отчет за пос-
тъпването на течни радиоактивни отпадъци от
междинните съдове в хранилището за ТРО със
запис в дневник.
Чл. 1005. В хранилището за течни радиоак-
тивни отпадъци се съхраняват само ТРО. Заб-
ранява се погребването на нерадиоактивни от-
падъци в него.
Чл. 1006. (1) Събирането на твърди радиоак-
тивни отпадъци се извършва в контейнери, раз-
положени в помещения на специално опреде-
лени места.
(2) Не се допуска смесването на отпадъци с
различна степен на радиоактивност, както и
попадането на неактивни твърди отпадъци в
радиоактивните.
Чл. 1007. (1) В АЕЦ се осигурява възмож-
ността за периодична дезактивация на съоръ-
женията и помещенията, повърхностите на
които в процеса на експлоатация се намират в
контакт с технологичните среди, замърсени с
радиоактивни вещества.
(2) Системите за дезактивация на помеще-
нията и съоръженията се поддържат постоянно
в работно състояние.
Чл. 1008. (1) В АЕЦ се предвижда и на спе-
циално определени места се съхранява постоя-
нен запас на дезактивиращи средства и миещи
разтвори.
(2) Миещите разтвори за дезактивация оси-
гуряват отмиване на радиоактивните вещества
и предотвратяване на повторното им натрупва-
не без повреда и корозия на съоръженията.
Чл. 1009. Твърдите радиоактивни отпадъци
подлежат на преработка (кондициониране) с цел
намаляването на обема им.
Чл. 1010. (1) Твърдите радиоактивни отпа-
дъци се транспортират към местата за прера-
ботка или погребване в транспортни контейне-
ри със специално съоръжен транспорт по съг-
ласувани маршрути след извършен дозиметри-
чен контрол.
(2) Извозваните отпадъци подлежат на отчет,
а хранилищата за тях—на периодичен контрол.