Държавен вестник, бр. 5, 2005 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  5
Климатична
зона 9
Отоплителен
период
Начало: 28 октомври
Изчислителна външна
-10 °C
Край: 5 април
температура
DD при нормативна
температура в сградата 19 °C
2100
Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Брой изчислителни дни в месеца
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
Средна месечна температура, °C
2,2
3,9
8,1
13,4
18,1
22,1
24,6
24,6
20,8
13,8
8,7
4,0
Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m2
Север
28,6
39,3
53,6
68,6
79,4
86,0
83,7
76,0
61,5
43,9
30,3
24,6
Изток
63,1
75,8
89,3
102,7
115,3
132,9
129,7
133,9
116,8
83,1
61,1
51,8
Запад
63,1
75,8
89,3
102,7
115,3
132,9
129,7
133,9
116,8
83,1
61,1
51,8
Юг
118,8
125,5
119,2
103,0
95,5
106,1
106,1
133,3
151,0
130,6
109,9
98,5
Хоризонтална
повърхност
74,4
102,1
139,4
178,8
206,6
237,6
232,4
233,6
185,1
116,8
75,8
60,5
Приложение № 3
към чл. 9
Детайлна методика за изчисляване на показа-
телите за разход на енергия и на енергийните
характеристики на сгради
1. Основни положения
1.1. В тази методика са дадени методите за опреде-
ляне на топлинния баланс на сгради, включително за
изчисляване на показателите за разход на енергия и на
енергийни характеристики, на годишната потребна
топлина и на необходимата първична енергия.
Методиката е разработена въз основа на БДС EN 832
и на добрите европейски практики в областта на топло-
съхранението на енергия, като е съобразена с климатич-
ните условия в Република България.
1.2. Методиката се прилага за отопляеми сгради с
нормативна вътрешна температура и дава количестве-
на оценка на влиянието на:
1.2.1. топлинните загуби вследствие топлопровод-
ността на ограждащите елементи и топлопредаването
на техните повърхности;
1.2.2. топлинните загуби от вентилация вследствие
смяната на топлия въздух в помещенията със студен
външен въздух;
1.2.3. топлинните печалби от слънчевото греене,
получени в резултат както на директното слънцегрее-
не през прозрачни елементи, така и на поглъщането на
лъчение от непрозрачни елементи;
1.2.4. топлинните печалби от вътрешни източници,
от работата на електрически уреди, изкуствено освет-
ление, от топлопредаването на хора и животни.
1.3. Топлинните загуби от топлопреминаване и вен-
тилация се определят с приетите нормативни вътреш-
ни температури и средните външни температури за
изчислителния период.
2. Позовавания
В методиката са включени изисквания на стандар-
ти. Позоваванията на тях са направени на съответните
места в текста, като са валидни последните им изда-
ния, както следва:
—БДС EN 410:2000 “Стъкло за строителството.
Определяне на светотехническите характеристики на
остъкляващи конструкции при слънчево лъчение”;
—БДС EN 673:2001 “Стъкло за строителството.
Определяне на коефициента на топлопреминаване (U-
стойност). Изчислителен метод”;
—БДС EN 674:2001 “Стъкло за строителството.
Определяне на коефициента на топлопреминаване (U-
стойност). Метод със защитена нагревателна кутия”;
—БДС EN 675:2001 “Стъкло за строителството.
Определяне на коефициента на топлопреминаване (U-
стойността). Метод с уред за измерване на топлинен
поток”;
—БДС EN 832:2004 “Топлинни характеристики на
сгради. Изчисляване на потребната енергия за отопле-
ние. Жилищни сгради”;
—EN 12412 “Топлотехнически характеристики на
прозорци, врати и капаци. Определяне на коефициента
на топлопреминаване с метода на горещата кутия”;
—БДС EN ISO 6946 “Строителни елементи. Съп-
ротивление на топлопреминаване и коефициент на топ-
лопреминаване. Изчислителен метод”;
—БДС EN ISO 7345:2004 “Физични величини и
определения”;
—БДС EN ISO 9288 “Топлозащита. Топлопренася-
не чрез излъчване. Физични величини и определения”;
—БДС EN ISO 10077-1 “Топлинни характеристики
на прозорци, врати и капаци. Изчислителен метод. Част
1: Опростен метод”;
—БДС EN ISO 13370 “Топлинни характеристики
на сградите. Топлопренасяне през земята. Изчислите-
лен метод”;