Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 23

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23   
пенни водопроводни клонове за всяка улица 
от устройствения план на населеното място.
Чл. 137. (1) Сградните водопроводни от­
клонения се разполагат по възможност в 
права линия и при най-малка дължина между 
водопроводен клон от водопроводната мрежа 
и сградата така, че да са леснодостъпни за 
поддържане и ремонт.
(2) Сградното водопроводно отклонение 
включва водовземна част (водовземна скоба 
или фасонна част), тротоарен спирателен 
кран, общ водомерно-арматурен възел и во­
допроводни тръби.
(3) Диаметрите на сградните водопроводни 
отклонения в зависимост от питейно-битовите 
и пожарните нужди от вода, разполагането на 
общия водомерно-арматурен възел и избора 
на водомер и на устройство срещу обратен 
поток (съгласно БДС EN 1717 „Защита срещу 
замърсяване на питейната вода във водоснаб­
дителните инсталации и общи изисквания 
към устройства за предотвратяване на замър­
сяване при обратен поток“) се определят в 
съответствие с изискванията за проектиране 
на сградни водопроводни инсталации.
(4) Диаметърът на сградното водопровод­
но отклонение за производствени сгради се 
определя съобразно потребностите от вода в 
съответствие с технологията на производство.
Чл. 138. (1) На водопроводната мрежа и 
водопроводите се проектират спирателни 
кранове, изолиращи отделни участъци, в съ­
ответствие с категорията на обезпеченост на 
водоснабдителната система и на правилата и 
нормите за пожарна безопасност.
(2) При определяне на броя на спирател­
ните кранове и на разстоянието между тях 
се отчитат плътността и интензивността на 
застрояване, правилата и нормите за пожарна 
безопасност, местонахождението на болници, 
училища, жилищни и производствени сгради 
и други концентрирани потребители.
(3) Спирателни кранове се проектират за­
дължително на всяко отклонение от главния 
водопроводен клон.
(4) За изолираните със спирателни кранове 
участъци от водопроводната мрежа и външните 
водопроводи, които в процеса на експлоатация 
ще се изпразват при ремонтни дейности или 
поради други причини, се предвиждат необ­
ходимите съоръжения за обезвъздушаване и 
изпразване.
(5) Хидрантите могат да се използват за 
нуждите на експлоатацията, като пълнене, 
изпразване, обезвъздушаване и промиване 
на тръбопроводите.
(6) При външните водопроводи и главните 
водопроводни клонове, както и при дълги 
участъци от второстепенните водопроводни 
клонове, разстоянията между спирателните 
кранове се определят едновременно при 
спазване на изискванията на ал. 1, като те 
не трябва да надвишават:
1. 5 km – за външни водопроводи;
2. 2 km – за главни водопроводни клонове 
от мрежата;
3. 0,5 km – за второстепенни водопроводни 
клонове от мрежата.
(7) Допуска се увеличаване на разстояни­
ята по ал. 6 след обосновка и при спазване 
на изискванията на ал. 1.
Чл. 139. (1) За осигуряване на необходи­
мото водно количество за пожарни нужди на 
всяко кръстовище за улици от І до ІV клас 
в урбанизираните територии се предвиждат 
пожарни хидранти. Когато разстоянието между 
два съседни пожарни хидранта, предвидени 
на кръстовища за улици от I до IV клас в 
урбанизираните територии, е по-голямо от 
100 m, следва да бъдат спазени и правилата и 
нормите за пожарна безопасност по отношение 
максимално допустимото разстояние между 
пожарните хидранти в населеното място.
(2) При проектирането на пожарни хидранти 
на външни или главни водопроводни клонове 
на отклонението за монтиране на пожарните 
хидранти се предвиждат спирателни кранове.
Чл. 140. В зелени и обработваеми площи, 
охранителните гърнета на спирателните кра­
нове и подземните спирателни кранове, както 
и капаците на шахтите на съоръженията по 
водоснабдителните системи се монтират най-
малко на 15 cm над терена.
Чл. 141. (1) На външните водопроводи се 
проектират въздушници за изпускане на въздух 
по време на експлоатацията и при напълване 
на водопровода, както и за вкарване на въздух 
по време на изпразването му.
(2) Характерните точки за проектиране на 
въздушници са, както следва:
1. всички определени от напорната линия 
високо разположени точки (т. 2, 8 и 14 от фиг. 
1 на приложение № 10 и фиг. 2 на приложение 
№ 10) от водопроводите;
2. местата с рязка промяна на наклона на 
трасето от възходящ към низходящ (т. 14 на 
фиг. 1 в приложение № 10);
3. на дълги напорни водопроводи с постоя­
нен малък наклон, дълги възходящи участъци, 
дълги низходящи участъци или участъци, 
успоредни на напорната линия, се проектират 
въздушници, разположени на разстояние от 
400 до 800 m един от друг.
(3) Видът и размерът на необходимите 
въздушници се определят в зависимост от 
прогнозираното количество въздух и водо­
снабдителната система, като се използват 
данните на техническите им спецификации. 
Видът на въздушниците според характерните 
точки за проектирането им по водопроводите 
е посочен в приложение № 10.
(4) В случаите, когато въздушниците се 
проектират в шахти, трябва да се вземат 
мерки за защита на проникване на външни 
води във водоснабдителната система.