Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 159

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  159  
с приоритет пред възможността за транзит на 
външна електрическа енергия през техните 
присъединителни съоръжения.“
§ 19. В чл. 35 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Релейните защити на присъединенията 
на клиента към електропреносната мрежа 
трябва да отговарят на действащите в страната 
нормативни актове и стандарти.“
2. В ал. 3 думите „Наредба № 3 от 2004 г. 
за устройството на електрическите уредби 
и електропроводните линии“ се заменят с 
„наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за 
енергетиката“, а думите „като една от защитите 
трябва да бъде дистанционна“ се заменят с 
„които могат да бъдат или две надлъжно-ди­
ференциални, или две дистанционни защити“.
3. В ал. 4 думата „тристъпална“ се заменя 
с „четиристъпална“.
4. В ал. 6 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. при присъединяване на клиент чрез свои 
електропроводи към разпределителна уредба 
на оператора на електропреносната мрежа или 
разпределителна уредба, собственост на кли­
ента, е присъединена към електропреносната 
мрежа чрез електропроводи, собственост на 
оператора на електропреносната мрежа, за 
електропроводи 110 kV, работещи в паралел 
с електроенергийната система, релейната 
защита да се изпълнява чрез две надлъжно-
диференциални или две дистанционни защити, 
включващи и четиристъпална посочна земна 
защита с независимо от тока закъснение;
2. при присъединяване на клиенти чрез свои 
електропроводи към разпределителна уредба 
на оператора на електропреносната мрежа или 
разпределителна уредба, собственост на кли­
ента, е присъединена към електропреносната 
мрежа чрез електропроводи, собственост на 
оператора на електропреносната мрежа, за 
електропроводи 110 kV и 220 kV, захранващи 
лъчист товар (едностранно захранена линия), 
релейната защита да се изпълнява само в зах­
ранващия край чрез две защити с функции 
максималнотокова отсечка, максималното­
кова защита и земна защита с независимо 
от тока закъснение или две дистанционни 
защити, включващи земна защита с незави­
симо от тока закъснение.“
§ 20. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Потребителите, присъединени към 
електропреносната мрежа и електроразпре­
делителните мрежи, трябва да са оборудвани 
в съответствие със стандартите, посочени от 
оператора на електропреносната мрежа, с цел 
обмен на данни.“
§ 21. В чл. 41, ал. 2, изр. 2-ро думите „Елек­
троенергийния системен оператор (ЕСО)“ се 
заменят с „оператора на електропреносната 
мрежа“.
§ 22. В чл. 42 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При присъединяване на нови съоръ­
жения за производство на електрическа енер­
гия към електрическата мрежа се прилагат 
техническите изисквания на Регламент (ЕС) 
2016/631.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За значителни се считат модули за 
производство на електрическа енергия в рам­
ките на следните категории:
1. генериращи модули тип A са с макси­
мална мощност в диапазона 0,8 kW ÷ 1 MW, 
присъединени към мрежи средно и ниско 
напрежение;
2. генериращи модули тип B са с макси­
мална мощност в диапазона 1 MW ÷ 5 MW, 
присъединени към мрежи средно напрежение;
3. генериращи модули тип C са с макси­
мална мощност в диапазона 5 MW ÷ 20 MW, 
присъединени към мрежи средно напрежение;
4. генериращи модули тип D са с макси­
мална мощност над 20 MW, присъединени 
към мрежа високо напрежение.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съоръженията за комбинирано произ­
водство на топлинна и електрическа енергия 
се оценяват въз основа на тяхната максимална 
електрическа мощност.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Помпено-акумулиращите модули за 
производство на електрическа енергия и 
акумулиращите системи за съхранение на 
електрическа енергия трябва да изпълняват 
всички изисквания за съответния тип и в 
двата експлоатационни режима – генерация 
и потребление.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При присъединяването към електро­
преносната мрежа на системи за постоянен 
ток на високо напрежение и модули от вида 
„електроенергиен парк“, присъединени чрез 
връзка за постоянен ток на високо напреже­
ние, се прилагат допълнителните технически 
изисквания на Регламент (ЕС) 2016/1447, като:
1. операторът на електропреносната мрежа 
специфицира изискванията към системите 
за постоянен ток на високо напрежение по 
отношение на: регулиране на активната мощ­
ност и поддържане на честотата; регулиране 
на реактивната мощност и поддържане на 
напрежението; способност за поддържане 
на непрекъснатост на електроснабдяването; 
противоаварийно регулиране; устройствата за 
защита и настройките им; участие във възста­
новяването на електроенергийната система;
2. операторът на електропреносната мрежа 
специфицира изискванията към модулите от 
вида „електроенергиен парк“, присъединени 
чрез връзка за постоянен ток на високо напре­
жение, по отношение на: стабилност на често­
тата; реактивната мощност и напрежението; 
противоаварийно регулиране; устройствата за