Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 45

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45  
9. гаражи (от подклас Ф5.2) за до десет 
моторни превозни средства и сервизи за до 
пет работни поста;
10. животновъдни сгради (от подклас Ф5.4);
11. неотопляеми помещения под трибуните 
на стадионите, когато в тях не се предвиждат 
горими материали;
12. складове за зърно в насипно състояние 
(от подклас Ф5.2).
Чл. 194. Спринклерни и дренчерни инстала-
ции, както и сградни водопроводни инсталации 
за пожарогасене с повече от два едновременно 
действащи пожарни крана се свързват чрез 
сградни водопроводни отклонения към най-
малко два външни водопровода, на които се 
предвиждат устройства за защита от обратен 
поток.
Чл. 195. В производствени сгради от ка-
тегории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и 
Ф5В и във високи сгради от II, III и IV група 
водопроводните инсталации за пожарогасене 
се проектират сключени.
Чл. 196. (1) Пожарни кранове съгласно 
БДС ЕN 671-2 „Стационарни противопожарни 
ин­сталации. Инсталации с маркуч. Част 2: 
Инсталации с плосък маркуч (шланг)“ се пред-
виждат за водопроводи с диаметър най-малко 
2 цола със съединител щорц.
(2) При осигуряване на необходимия напор и 
разход на вода за пожарогасене се предвиждат 
пожарни кранове за водопроводи с по-малък 
диаметър при спазване изискванията на БДС 
ЕN 671-1 „Стационарни противопожарни сис-
теми. Системи с маркучи. Част 1: Макари с 
полутвърд маркуч“.
(3) Водопроводи, изпълнени от строителни 
продукти с класове по реакция на огън В и С, 
може да се полагат в шахти и канали със стени 
с огнеустойчивост EI 60. Тръбопроводите се 
защитават с продукти със същата огнеустойчи-
вост както конструкцията на пожарозащитните 
прегради в мястото на пресичане.
Чл. 197. Пожарните кранове се проектират в 
близост до входовете на помещения, вестибюли, 
коридори, проходи и други леснодостъпни места.
Чл. 198. (1) Разстоянието между два съсед-
ни пожарни крана се определя, при условие 
че техните струи се кръстосват на разстояние 
2 m от краищата им в най-високата и най-от-
далечената (критична) точка на обслужваните 
от тях части от помещението. При определяне 
на препокриването на струите се отчитат изис-
кванията по отношение на местоположението 
и размерите на неподвижното оборудване (сте-
лажи, паравани, леки преградни (разделителни) 
стени и др.), предвидени в проекта.
(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за 
площта на стелажите, разположени във висо-
костелажни складове.
Чл. 199. (1) Необходимият разход на вода 
в продължение на един час за един пожарен 
кран и броят на едновременно действащите 
пожарни кранове се определят в съответствие 
с табл. 19.
Таблица 19
№ по
ред
Видове сгради според функционалното
им предназначение
Брой на едновременно
действащите
пожарни кранове
Разход на вода за 
пожарен кран,
l/s
1
2
3
4
1.
Производствени сгради:
а) с площ на помещенията, по-малка от 200 m2
1 
1,0
б) с площ на помещенията, по-малка от 400 m2
1
2,5
в) с площ на помещенията, по-голяма от 
400 m2
2
2,5
2.
Електропроизводствени предприятия:
а) водно- и топлоелектрически централи
2
2,5
б) атомни електрически централи
2
5,0
3.
Складове:
а) с по-малко от 2 m3/m2 горими материали 
и с площ, по-малка от 200 m2
1
1,0
б) с по-малко от 2 m3/m2 горими материали
и с площ от 201 до 400 m2
1
2,5
в) с по-малко от 2 m3/m2 горими материали
и с площ, по-голяма от 400 m2
2
2,5
г) с повече от 2 m3/m2 горими материали 
и с площ, по-малка от 400 m2
2
2,5
д) с повече от 2 m3/m2 горими материали 
и с площ, по-голяма от 400 m2
4
2,5
4.
Високи сгради:
а) от I група
1
2,5