Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 317. При конструкции от предварително
изготвени елементи за осигуряване водоплът-
ността на резервоара се използват подходящи
уплътнения при изпълнението на дилатацион-
ните фуги и при преминаването на тръби и ка-
нали през конструктивни елементи.
Чл. 318. Съединителните елементи и арма-
турите на тръбопроводите се изпълняват водо-
плътни и достъпни за монтаж, демонтаж и об-
служване.
Чл. 319. (1) Не се допуска бетониране на
тръбопроводите в стените на сухата камера.
(2) Тръбите и арматурите, които премина-
ват през разделителната стена между водната и
арматурната камера, след почистване се бето-
нират плътно при полагането на бетона.
Чл. 320. Топлоизолациите се изпълняват
съгласно изискванията на проекта и на съот-
ветните технически спецификации.
Чл. 321. (1) Тръбопроводите на кулорезер-
воари се изпълняват чрез компенсационни съ-
единения.
(2) Водочерпните арматури на кулорезерво-
арите се топлоизолират.
Чл. 322. Металните части на резервоара се
боядисват след почистване и подсушаване и след
изпълнението на замазките.
Чл. 323. (1) Резервоарите се засипват след
изпитването им.
(2) Около резервоарите се изгражда защитен
канал за отклоняване на повърхностните води.
Раздел II
Изпитване
Чл. 324. (1) Резервоарите се изпитват на во-
доплътност след завършване на всички СМР и
при достигане на проектната якост на бетона
(при стоманобетонни резервоари).
(2) Преди изпитването се извършва подро-
бен преглед за готовността за изпитване на
резервоара (наличие на дефекти в конструкция-
та и отклонения от проекта), за което се съста-
вя констативен акт.
(3) При изпитването на водоплътност се
използва вода, предназначена за питейно-би-
тови цели.
Чл. 325. (1) Всяка водна камера се изпитва
на водоплътност.
(2) Изпитването по ал. 1 включва изпитване
за водонепропускливост на покрива, стените и
дъната на резервоара.
Чл. 326. (1) Начинът на провеждане на из-
питването за водонепропускливост на покрива
на резервоара се определя в съответствие с про-
ектните изисквания.
(2) Изпитването по ал. 1 е проведено успеш-
но, ако няма видими течове от долната страна
на покрива.
Чл. 327. (1) Преди изпитването на водоплът-
ност на стените и дъната на водните камери на
резервоара всички технологични затворни ор-
гани се затварят така, че през тях да не се прос-
муква вода.
(2) Всички арматури и отвори се пломбират,
а външните повърхности на стените се оставят
открити за свободен достъп и оглед.
Чл. 328. Водните камери на резервоара се
напълват с вода на два етапа:
1. частично напълване с вода на височина до
1 m в продължение на едно денонощие за про-
верка на водоплътността на дъното;
2. напълване до проектната кота.
Чл. 329. (1) Стените на водните камери на
резервоара се изпитват на водоплътност в про-
дължение на не по-малко от пет денонощия след
напълването им с вода до проектната кота.
(2) Преди започване на контрола за опреде-
ляне на филтрационните загуби е необходимо
големината на ежедневното понижаване на
водата да не се увеличава.
(3) Изпитването е проведено успешно, ако
денонощната загуба на вода не превишава 3 l/m2
намокрена повърхност на стените и дъното, през
стените не се получава струене на вода, няма из-
тичания през фугите и основата не е овлажнена.
(4) При изпитването се допуска само потъм-
няване или слабо изпотяване в отделни места
на външните стени.
Чл. 330. (1) Изпитването не е проведено ус-
пешно при наличие на струйни изтичания на
вода по стените или при овлажняване на почва-
та в основата на резервоара дори ако загубите
на вода не надвишават пределно допустимите.
В този случай местата, подлежащи на ремонт,
се фиксират. След отстраняване на дефектите
изпитването се извършва отново.
(2) За резултатите от проведените изпитва-
ния се съставят протоколи.
Раздел III
Приемане и въвеждане в експлоатация
Чл. 331. При приемането на резервоарите се
проверяват:
1. заповедната книга на строежа;
2. констативният акт за установяване год-
ността на строежа;
3. актовете и протоколите, съставени по
време на строителството;
4. тръбопроводните системи, уплътненията,
водните камери и всички достъпни за преглед
елементи за съответствието им с издадените
строителни книжа;
5. всички арматури за правилното им функ-
циониране;
6. протоколите от проведените изпитвания;
7. документите за удостоверено съответст-
вие на всички вложени продукти със съществе-
ните изисквания към тях.
Чл. 332. Преди въвеждане в експлоатация
резервоарът се почиства, промива и дезин-
фекцира.
Чл. 333. Всички вътрешни повърхности на
резервоара се почистват и всички тръбопровод-
ни системи се промиват обилно с чиста питей-
на вода с достатъчно налягане.