Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 84

СТР.  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
Граници на грешката и на фазовото изместване за измервателни токови трансформатори –
защитни намотки
Клас на 
точност
Граници на грешката ε [%],
при 100 % от обявения ток Iрr
Фазово изместване ∆φ,
при 100 % от обявения ток Iрr
в минути, [′]
в сантирадиани, [crad]
5Р и PR
± 1
± 60
± 1,8
10Р и 10PR
± 3
–
–
Приложение № 26 
към чл. 401, ал. 1, т. 2
Граници на грешката и на фазовото измест­
ване за измервателни напреженови трансфор­
матори (измервателни намотки), при всяко 
напрежение между 80 % и 120 % от обявеното 
напрежение
Клас на 
точност
Граници на 
грешката, 
εu [%]
Фазово изместване, ∆φ
в минути, [′] в сантиради­
ани, [crad]
0,1
± 0,1
± 5
± 0,15
0,2
± 0,2
± 10
± 0,3
0,5
± 0,5
± 20
± 0,6
1
± 1
± 40
± 1,2
3
± 3
Не е опреде­
лено
Не е опреде­
лено
Граници на грешката и на фазовото измест­
ване за измервателни напреженови транс­
форматори – защитни намотки, при 2 %, 
5 % и 100 % от обявеното напрежение и при 
обявено напрежение, умножено с обявения 
коефициент на напрежение (1,2; 1,5 или 1,9)
Клас на 
точност
Граници на 
грешката, 
εu [%] 
Фазово изместване, ∆φ
в минути, [′] в сантиради­
ани, [crad]
3Р
± 3
± 120
± 3,5
6Р
± 6
± 240
± 7
При изпитване на 2 % от обявеното нап­
режение границите на грешката и фазовото 
изместване са два пъти по-високи (т.е. за 
клас на точност 3Р: ± 6 % и ± 240′; за клас 
на точност 6Р: ± 12 %).
Приложение № 27
към чл. 405
Статистически метод при първоначална 
проверка на измервателни трансформатори 
Първоначалната проверка на партида из­
мервателни трансформатори се извършва, като 
се използва статистически метод. За размер 
на партидата се приема броят на заявените 
и подлежащи на първоначална проверка 
измервателни трансформатори. На мястото 
на първоначалната проверка от партидата се 
съставя извадка на измервателни трансфор­
матори, подбрани по случаен признак така, 
че вероятността за всеки от партидата да 
попадне или не в извадката да е една и съща. 
Извадката от партидата се съставя съгласувано 
между заявителя и служителя на Българския 
институт по метрология, който извършва 
проверката. Броят на трансформаторите в 
партидата определя големината на извадката 
съгласно таблицата:
Големина на партидата, брой
Извадка, брой
до 500
50
от 501 до 1200
80
от 1201 до 3200
125
от 3201 до 10 000
200
Когато извадката съдържа трансформато­
ри, които са видимо неизправни, се допуска, 
преди проверката на извадката да е започ­
нала, те да бъдат заменени с невключени в 
извадката трансформатори. Допустимият брой 
трансформатори, които могат да се заменят, 
се определя в зависимост от големината на 
извадката съгласно таблицата.
Брой трансформатори, които могат да бъдат 
заменени преди започване на проверката
Големина на 
извадката, брой
Брой трансформатори, които 
могат да бъдат заменени
50
1
80
3
125
5
200
8
Приемателното число е най-големият брой 
дефектни средства за измерване, намерени в 
проверяваната извадка, при който, ако бъде 
достигнат, изследваната партида все още може 
да бъде приета. Число на отхвърляне е най-
малкият брой дефектни средства за измерване, 
намерени в проверяваната извадка, който, 
ако бъде достигнат, води до отхвърляне на 
изследваната партида.