Държавен вестник, бр. 15, 2007 г., стр. 107

Б Р О Й  15
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
(3) Входът на компютърните и интернет зали,
разкрити в жилищни сгради, e самостоятелен и
е извън входа и общите помещения на жилищ-
ните сгради.
(4) Компютърните и интернет зали, предви-
дени за повече от 20 посетители, се осигуряват
с два входа—основен и авариен.
Чл. 5. (1) В компютърните и интернет зали
могат да се разполагат кафетерии и сладкарни-
ци в отделни помещения, свързани със залите,
или в обособени кътове на същите зали.
(2) Кафетериите и сладкарниците по ал. 1
трябва да отговарят на изискванията по Наред-
ба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ,
бр. 55 от 2006 г.).
Чл. 6. Площта на едно място, оборудвано с
монитор, е не по-малко от 3 m2.
Чл. 7. (1) Подовете на помещенията трябва да
позволяват влажно почистване и дезинфекция.
(2) Помещенията се почистват периодично
съобразно необходимостта, но не по-малко от
един път на 8 часа работа.
(3) Почистването и дезинфекцията се извър-
шват с миещи препарати и химични дезинфек-
ционни средства, предназначени за целта, при-
лагани съгласно указанията на производителя.
Чл. 8. (1) В компютърните и интернет зали
до 50 места, оборудвани с монитори, се осигуря-
ва санитарен възел с преддверие и една тоалет-
на клетка. На всеки следващи 50 места, оборуд-
вани с монитори, се осигурява отделен санита-
рен възел с преддверие и една тоалетна клетка.
(2) В компютърните и интернет зали до 10
места, оборудвани с монитори, се допуска пол-
зване на санитарен възел, разположен в съсед-
ство със залата, при условие че има осигурен
достъп до него.
(3) Санитарният възел се оборудва със стан-
дартни санитарни прибори. В преддверието на
санитарния възел се осигурява тоалетна мивка
с течаща топла и студена вода, която отговаря
на изискванията по Наредба № 9 за качествата
на водата, предназначена за питейно-битови
цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
Раздел III
Изисквания към оборудването
Чл. 9. Изискванията за стойностите на елек-
трическото поле и на магнитната индукция на
разстояние 50 cm пред мониторите са:
1. за честотния обхват от 5—2000 Hz—ин-
тензитетът на електрическото поле да не над-
вишава 25 V/m, а магнитната индукция—2,5 mG;
2. за честотния обхват от 2—400 kHz—интен-
зитетът на електрическото поле да не надвиша-
ва 2,5 V/m, а магнитната индукция—0,25 mG.
Чл. 10. Изискванията към елементите на
компютърните системи и използваното обо-
рудване са:
1. стабилно изображение на екрана на мо-
нитора, като минималната честота на опрес-
няване е 72 Hz за мониторите с електронно-
лъчева тръба;
2. възможност за регулиране на яркостта и/
или контраста между знаците и фона на екрана
от лицето, използващо компютърните системи;
3. подвижност на монитора и възможност за
наклоняване, повдигане или въртене встрани, в
зависимост от нуждите на лицето, използващо
компютърните системи;
4. ограничаване на отражения или отразен
блясък върху екрана на монитора, причинява-
щи дискомфорт на лицето, ползващо компю-
търните системи;
5. подвижност на клавиатурата, позволява-
ща заемането на удобна поза, непредизвиква-
ща умора на ръцете и китките;
6. достатъчно пространство пред клавиату-
рата, което дава възможност за опора на ръце-
те и китките на лицето, използващо компютър-
ните системи;
7. контрастни и четливи знаци на клавиа-
турата;
8. ниска отразителна способност на повър-
хността на използваната маса, както и въз-
можност за промени в подреждането на мо-
нитора, клавиатурата и останалото оборудва-
не върху нея;
9. размери на масата—не по-малко от 800 mm
дължина;
10. разстояние между очите на лицето, из-
ползващо компютърните системи, и екрана—
500—700 mm, а между очите и клавиатурата—
450— 500 mm;
11. стабилност и регулиране на височината
на седалката на стола, което позволява свобода
на движенията и удобна поза;
12. регулиране на височината и наклона на
облегалката на стола за осигуряване опора на
лицето, използващо компютърните системи.
Раздел IV
Изисквания към факторите на средата
Чл. 11. Изискванията към характеристики-
те на микроклимата в компютърните и интер-
нет зали са:
1. температура на въздуха от 18 до 25 °C и не
по-висока от 28 °С при температура на външния
въздух над 25 °С;
2. относителна влажност на въздуха от 30 до
60 % и не повече от 55 % през топлия период на
годината, когато температурата на външния
въздух надхвърля 28 °С;
3. скорост на движение на въздуха, непреви-
шаваща 0,2 m/s за студения период на годината
и 0,4 m/s за топлия период на годината.
Чл. 12. В компютърните и интернет зали се
осигурява механична общообменна вентилация
с оглед спазването на изискванията за микро-
климата, посочени в чл. 11.
Чл. 13. (1) В компютърните и интернет зали
със смесено осветление изкуствената освете-
ност на местата, предназначени за ползване
на компютърните системи, трябва да е не по-
малка от 200 Lx.
(2) При наличие на естествено осветление
прозорците се снабдяват с щори или други сред-
ства, които ограничават непосредственото па-
дане на слънчева светлина върху екраните на
мониторите.