Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 97

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  97  
т.ч. в помещенията със специфични изисквания 
към параметрите на микроклимата. Системи-
те за климатизация работят с принудително 
движение на въздуха и осигуряват чистота и 
подвижност на въздуха в климатизираните 
пространства.
(4) Системите за вентилация се проекти-
рат за: 
1. осигуряване на необходимото количество 
пресен въздух за хората; 
2. улавяне на опасни вещества и миризми 
на мястото на отделянето им;
3. отвеждане на топлина и влага, отделяни 
в помещенията, посредством организирано 
естествено движение на въздуха.
(5) За изпълнение на общите изисква-
ния към лечебните заведения системите за 
отопление, вентилация и климатизация се 
проектират така, че да осигуряват нормира-
ния микроклимат в зоната за пребиваване в 
помещенията.
(6) При проектирането на системите за 
отопление, охлаждане и вентилация в лечеб-
ните заведения, в т.ч. на системите за „чисти 
помещения“, се спазват следните принципи:
1. приложение на рециркулация на въздуха 
и рекуперация на топлина; 
2. залагане на правилна кратност на 
въздухообмена, пад в налягането, площ на 
защитните зони с ламинарен поток, степени 
на филтрация и класове филтри;
3. осигуряване на правилен баланс на 
обемите на външния, входящия, изходящия, 
рециркулационния и отработения въздушен 
поток.
Чл. 148. (1) Системите по чл. 147 се проек-
тират за осигуряване параметрите на микро-
климата в лечебните заведения за болнична 
помощ и в домовете за медико-социални 
грижи. Контролираните параметри на ми-
кроклимата са определени в зависимост от 
видовете лечебни дейности, осъществявани от 
лечебните заведения, както и от специфич-
ния риск за възникване на вътреболнични 
инфекции. 
(2) Изискванията към параметрите на 
микроклимата за типични помещения в ле-
чебните заведения са дадени в таблицата към 
информационно приложение № 5, освен ако 
в заданието за проектиране не са предвидени 
други по-високи изисквания към контроли-
раните параметри.
Чл. 149. Специфичните изисквания при 
проектиране на системи за отопление в ле-
чебните заведения са следните: 
1. в части от сгради, в които се предвиж-
дат стаи за недоносени новородени, болни 
кърмачета, стаи за следоперативен престой, 
интензивно лечение, родилни зали и родилни 
стаи, преданестезиологична подготовка, стаи 
за болни след изгаряния и операционни зали, 
може да се обособи самостоятелна отоплител-
на система или самостоятелен отоплителен 
кръг с осигуряване на възможност за самосто-
ятелно включване, изключване и регулиране 
на топлоподаването;
2. при отоплителни системи с вентилатор-
ни конвектори този вид отоплителни тела са 
снабдени с въздушни филтри най-малко от 
клас G4 съгласно класификацията на филтрите 
по БДС EN 779 „Въздушни филтри за обща 
вентилация за отстраняване на частици. Оп-
ределяне на филтриращата характеристика.“;
3. в помещения за болни деца, в поме-
щения за електролечение, за електрошоково 
лечение на психично болни, в помещения за 
възрастни пациенти и за родилки с екламп-
сия пред отоплителните тела се предвижда 
предпазна решетка за защита на пациентите 
от нараняване при удар, като се осигурява 
възможност за периодично почистване на 
отоплителните тела;
4. допустимото отклонение при регулиране 
на зададената температура на въздуха в тера-
певтичните отделения за деца и новородени 
не трябва да надвишава 1 °С;
5. допуска се отопляване на помещения чрез 
системи със загряван под с изключение на 
следните помещения: лекарски консултативни 
педиатрични кабинети, детски, манипулацион-
ни, филтър и изолационен бокс, помещение за 
антропометрични изследвания и имунизации, 
чакални, операционни зали, кабинети за образ-
на и функционална диагностика, помещения 
за водолечение, помещения за анестезиология 
и интензивно лечение (ОАИЛ), терапевтични 
отделения за новородени и недоносени деца, 
родилни зали, самостоятелни родилни стаи, 
отделения по инфекциозни болести и скла-
дове за аптеки;
6. за системи със загряван под се допускат 
следните средни температури на повърхно-
стите:
а) 30 °С – за тавана в зоната на пребиваване;
б) 25 °С – за подовата настилка в зоната 
на пребиваване;
в) 45 °С – за стени (със замонолитени сер-
пентини в зоната над 1 m от нивото на готова 
подова настилка);
г) 34 °С – за пода на зали за хидротерапия;
7. радиаторните отоплителни тела за опе-
рационна зала са със специално изпълнение 
за монтаж в чисти помещения, а за други 
помещения радиаторите са с конфигурация, 
достъпна за почистване между глидерите и 
от всички външни страни.
Чл. 150. Специфичните изисквания при 
проектиране на системи за климатизация в 
лечебните заведения са следните: 
1. за всички помещения от таблицата към 
приложение № 5, за които има изискване 
за поддържане на относителна влажност, се 
проектират системи за климатизация при 
зададените в приложението препоръчителни 
параметри;