Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 9

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9
3. в помещения, свързани с други помеще-
ния, които са разположени под нивото на окол-
ния терен, ако между тях не е изпълнена газо-
плътна врата;
4. под стълби.
Чл. 56. (1) Газорегулаторните инсталации се
монтират така, че да се осигури възможност за
лесен и удобен монтаж, обслужване и ремонт.
Минималното разстояние от инсталацията до
стени или други съоръжения трябва да е не по-
малко от 0,8 m.
(2) Газорегулаторните инсталации, разполо-
жени на височина над 1,5 m, трябва да имат
стационарна стълба и площадка с парапет.
Раздел V
Газоснабдителни станции
Чл. 57. (1) На територията на газоснабди-
телните станции се допуска наличието само на
сгради и съоръжения, свързани с получаване,
съхраняване и пълнене на газ, извършване на
технически прегледи, ремонт и съхраняване на
бутилките и други спомагателни помещения и
съоръжения.
(2) В помещенията за пълнене на бутилки се
монтират съоръженията, необходими за изпъл-
нение на процедурите за контрол преди, по вре-
ме и след пълнене, посочени в БДС EN 1439.
(3) В помещенията за извършване на техни-
чески прегледи на бутилките се монтират съо-
ръженията, необходими за изпълнение на про-
цедурите за първоначална и периодична про-
верка, посочени в БДС EN 1440 + АС.
Чл. 58. Районът на газоснабдителните стан-
ции се огражда с негорима решетъчна ограда с
височина не по-малка от 2,5 m.
Чл. 59. Когато газоснабдителната станция
се снабдява с втечнен газ по газопровод, на га-
зопровода непосредствено до оградата на га-
зоснабдителната станция се монтира спирател-
на арматура с дистанционно управление.
Чл. 60. (1) Газопроводите за течна и газова
фаза на съоръженията за разтоварване на втеч-
нен газ от жп цистерни с горно разположение на
арматурата се монтират на естакади, съоръжени
с площадка, парапети и най-малко две стълби.
(2) На стационарните газопроводи в непо-
средствена близост до мястото за присъединя-
ване на куплунга на гъвкавите шлангове за раз-
товарване на автоцистерни и жп цистерни се
монтират:
1. възвратен клапан и ръчен бързо действащ
кран—на тръбопровода за течна фаза;
2. спирателен клапан, който се затваря авто-
матично при увеличаване на скоростта или при
рязко намаляване налягането на флуида, и ръ-
чен бързо действащ кран—на тръбопровода за
газова фаза;
3. свещ за продухване със спирателна арма-
тура, монтирана в началото на газопроводите.
(3) На стационарните газопроводи в непо-
средствена близост до точката за присъединя-
ване на гъвкавите шлангове за пълнене на ав-
тоцистерни и жп цистерни се монтират:
1. на тръбопровода за течна фаза—дистан-
ционно управляван клапан и ръчен бързо дей-
стващ кран от страната на съда;
2. на тръбопровода за газова фаза—възвра-
тен клапан и ръчен бързо действащ кран от
страната на съда;
3. свещ за продухване със спирателна арма-
тура, монтирана в началото на газопроводите.
Чл. 61. Газоснабдителните станции, в които
се пълнят цистерни, трябва да са снабдени с
устройство за измерване на масата на натова-
рения втечнен въглеводороден газ.
Чл. 62. (1) Съоръженията за пълнене или
изпразване на жп цистерните и автоцистерните
се свързват с тях посредством заземени гъвка-
ви антистатични шлангове, предназначени за
налягане не по-малко от 1,5 пъти по-високо от
максималното работно налягане на резервоара
или цистерната.
(2) Гъвкавите шлангове се изработват от
материал, устойчив на въздействието на втеч-
нени въглеводородни газове, на външно старе-
ене и на триене, и трябва да имат разрушаващо
налягане не по-ниско от 6,0 МРа.
Чл. 63. Газът от препълнени бутилки се от-
вежда в резервоар.
Чл. 64. Зареждането на автомобилни цистер-
ни се извършва на обособени за целта места на
територията на газоснабдителната станция.
Чл. 65. (1) Територията на газоснабдител-
ните станции трябва да е добре осветена. Ос-
ветлението се разполага извън взривоопасни-
те зони.
(2) Допуска се разполагане на осветителна-
та инсталация във взривоопасните зони, ако тя
е във взривозащитено изпълнение.
(3) Територията на газоснабдителните стан-
ции се защитава по подходящ начин срещу въз-
действието на мълнии.
(4) Резервоари, монтирани в близост до плат-
ното за движение на моторните превозни сред-
ства, се защитават по подходящ начин от съ-
прикосновение с моторни превозни средства.
Чл. 66. (1) В района на промишлени обек-
ти или самостоятелно могат да се изграждат
пунктове за пълнене с газ на бутилки с обем
до 5 dm3.
(2) Пунктовете се разполагат над нивото на
околния терен под навес или в самостоятелни
сгради без тавански и сутеренни помещения.
(3) Сградите по ал. 2 трябва да са първа или
втора степен на пожароустоичивост.
(4) Разстоянията от навесите и сградите по
ал. 2 до други сгради и съоръжения са съгласно
Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните
строително-технически норми.
(5) Районът на пункта за пълнене на бутил-
ки с газ трябва да е ограден с негорима реше-
тъчна ограда с височина не по-малка от 2,5 m.
(6) В пунктовете се монтират:
1. автоматични везни за пълнене на бутил-
ките по масата на напълнения газ;
2. контролни везни за контролно претегляне
на напълнените бутилки;
3. съоръжения за отстраняване на излишния
газ от препълнени бутилки;
4. съоръжения за проверка на херметичност-
та на напълнените бутилки;
5. съоръжения за отстраняване на въздух от
бутилките.