Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
3. разработване и строго спазване на изиск-
ванията на действащите инструкции за изпъл-
нение на дейностите и тяхното периодично об-
новяване с отчитане на собствения и междуна-
родно признатия експлоатационен опит.
Чл. 7. (1) Експлоатиращата организация на
ЯЦ трябва да разработва, изпълнява и поддър-
жа система за осигуряване на качеството при
избор на площадка, проектиране, строителст-
во, въвеждане в експлоатация и експлоатация
на ЯЦ, включително и относно контрола на
дейността на лицата, които изпълняват работи
или предоставят услуги за ЯЦ.
(2) Лицата, които изпълняват работи или
предоставят услуги за ЯЦ, имащи отношение
към безопасността, трябва да разработват и
изпълняват програми за осигуряване на качес-
твото за съответния вид дейност в съответст-
вие със системата за осигуряване на качеството
на експлоатиращата организация.
Г л а в а  в т о р а
ПРОЕКТНИ ОСНОВИ И ОЦЕНКИ
НА БЕЗОПАСНОСТТА
Раздел I
Проектни основи
Чл. 8. Проектните основи определят необ-
ходимите качества на ЯЦ, които осигуряват при
всички експлоатационни състояния и проект-
ни аварии да не се надхвърлят установените
граници за вътрешно и външно облъчване на
персонала и населението и на пределите за из-
хвърляния на радиоактивни вещества в окол-
ната среда. Проектните основи съдържат про-
ектни предели, експлоатационни състояния на
ЯЦ, класификация по безопасност на КСК, важ-
ни допускания при проектирането и в отделни
случаи особени методи за анализ.
Чл. 9. Проектните предели трябва да включ-
ват като минимум:
1. радиологични и други технически крите-
рии за приемливост при всички експлоатаци-
онни състояния и аварийни условия;
2. критерии за защита на обвивките на топ-
лоотделящите елементи, включително за тем-
пература на горивото, запас до кризис на топ-
лообмена, температура на обвивките, херметич-
ност на топлоотделящите елементи и допусти-
мо повреждане на горивото при всички експло-
атационни състояния и проектни аварии;
3. критерии за защита на границите на кон-
тура на топлоносителя на реактора, включи-
телно за максимално налягане, максимална
температура, термични и механични преходни
режими и натоварвания;
4. критерии за защита на херметичната кон-
струкция на реакторната инсталация, включи-
телно за температура, налягане в херметичния
обем и степен на неплътност на херметичната
конструкция, с осигуряване на необходимите
запаси, които да обезпечават нейната цялост и
херметичност при екстремни въздействия от
външни събития, тежки аварии и в комбинация
от изходни събития.
Чл. 10. (1) При всички експлоатационни
състояния на ЯЦ годишната индивидуална ефек-
тивна доза от вътрешно и външно облъчване на
населението, предизвикана от въздействието на
течните и газообразните изхвърляния в окол-
ната среда от всички ядрени съоръжения на
площадката на ЯЦ, не трябва да бъде по-висока
от 0,15 mSv.
(2) Годишната индивидуална ефективна доза
от вътрешно и външно облъчване на населени-
ето на границата на радиационнозащитната зона
и извън нея не трябва да бъде по-висока от 5
mSv за първата година след проектна авария.
(3) При тежки аварии пределът на изхвърля-
нията на цезий-137 в атмосферата, при който не
се налагат дълговременни ограничения за из-
ползване на почвата и водата в наблюдаваната
зона, е 30 TBq. Комбинираното изхвърляне на
други радионуклиди, различни от изотопите на
цезия, не трябва да предизвиква в дългосрочен
план с начало 3 месеца след аварията по-голям
риск от риска, определен за изхвърлянията на
цезий в посочения предел.
(4) Честотата за големи радиоактивни из-
хвърляния в околната среда, при които е необ-
ходимо предприемане на неотложни защитни
мерки за населението, не трябва да бъде по-
голяма от 1.10-6 събития на ЯЦ в година.
Чл. 11. (1) За определяне на граничните ус-
ловия, в съответствие с които се проектират,
изработват и монтират КСК, важни за безопас-
ността, в проекта трябва да бъдат определени
изходните събития за проектни аварии.
(2) Изборът на постулираните изходни съ-
бития трябва да се основава на използване на
детерминистични и вероятностни методи.
(3) Като постулирано изходно събитие не се
включва разрушаването на корпусите на ком-
поненти, производството и експлоатацията на
които се осъществява в съответствие с най-ви-
соките изисквания на стандартите в областта
на използването на ядрената енергия. При това
в проекта трябва да бъде доказано, че честота-
та за разрушаване на корпуса на реактора не
надхвърля 10-7 събития на реактор в година.
Чл. 12. (1) Постулираните вътрешни изход-
ни събития се групират в отделни категории на
състоянията на ЯЦ в зависимост от очакваната
честота на поява за календарна година. Групи-
рането се основава на следните четири катего-
рии на състоянията:
1. категория 1—стационарни състояния и
преходни процеси при нормална експлоатация;
2. категория 2—очаквани експлоатационни
събития с честота на поява, по-голяма от 10-2
събития за година;
3. категория 3—аварийни състояния с ниска
честота на поява в диапазона между 10-2 и 10-4
събития за година;