Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 67

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
Таблица П2.1
Максимални стойности за температури на достъп-
ни части в зоната на досегаемост при нормална 
работа на електрооборудването
Достъпни части
Материал 
на дос-
тъпните 
повърх-
ности
Максимал-
ни стойно-
сти на тем-
пературите, 
°С
Устройства за ръчно 
управление
метал
неметал
55
65
Части, които могат да 
бъдат допирани, но без 
да се държат в ръка
метал
неметал
70
80
Части, които не е пред-
видено да бъдат допира-
ни при нормална работа
метал
неметал
80
90
Стойностите, дадени в таблицата, не се прила-
гат за електрооборудване, за което максималните 
температури на достъпните повърхности съответ-
стват на максималните температури от гледна 
точка на защита срещу изгаряния, определени в 
продуктови европейски стандарти или европей-
ски хармонизиращи документи за разглежданото 
електрооборудване, а при отсъствие на такива 
стандарти или хармонизирани документи – в 
съответните национални стандарти.
4. Защита срещу прегрявания
4.1. Отоплителни системи с принудителна 
циркулация на въздуха
Отоплителните системи с принудителна цир-
кулация на въздуха с изключение на централи-
зирани акумулиращи отоплители се проектират 
така, че нагревателните им елементи да не могат 
да се включват под напрежение, докато не се 
постигне зададеният дебит на въздушния поток, 
и да се изключват, когато дебитът е по-малък 
от зададения. Освен това те трябва да имат два 
независими един от друг термоограничители, 
които да предотвратяват превишаване на до-
пустимата температура във въздухопроводите.
4.2. Уреди за получаване на гореща вода 
или пара
Всеки уред за получаване на гореща вода или 
пара трябва да бъде защитен, чрез конструкцията 
или чрез инсталирането, срещу прегряване при 
всички режими на работа. Ако даден уред в сво-
ята цялост не отговаря напълно на европейските 
стандарти или на европейските хармонизиращи 
документи, защитата се осигурява посредством 
устройство без самовъзвръщане в изходно по-
ложение, което функционира независимо от 
термостата.
Когато уредът не е със свободно изтичане (без 
налягане), той трябва да има предпазно устрой-
ство, ограничаващо налягането на водата в него.
4.3. Уреди за локално отопление на помещения
Когато производителят не е предписал друго 
за осигуряване на пожарна безопасност, уредите 
за лъчисто отопление трябва да се инсталират 
така, че по направление на излъчването да е 
осигурено разстояние, най-малко 2 m между 
уреда и леснозапалими части.“
§ 16. Приложение № 3 към чл. 39 се из-
меня така:
„Приложение № 3  
към чл. 39
Защита срещу свръхтокове
Това приложение въвежда основните текстове 
от европейския хармонизиращ документ HD 
60364-4-43:2010 „Електрически уредби за ниско 
напрежение. Част 4-43: Защити за безопас-
ност – Защита от въздействия на свръхтокове“.
В него са определени изисквания за защита 
от въздействия на свръхтокове върху тоководещи 
проводници, принадлежащи към една и съща ве-
рига, без да се отчитат външни влияния. Използ-
ваните защитни устройства трябва да прекъсват 
всеки свръхток, възникнал в проводниците на 
електрическата верига, преди този свръхток да 
може да предизвика опасност поради топлинни 
или механически въздействия, вредни за изола-
ция, съединения, или материали, разположени 
около проводниците.
Защитата срещу свръхтокове съгласно това 
приложение не осигурява във всички случаи и 
защита на присъединеното електрооборудване.
Терминът „прекъсване“, използван в това 
приложение, не означава „разделяне“ за осигу-
ряване на безопасността.
1. Изисквания за защита на различните вериги
1.1. Защита на линейни (фазови) проводници
1.1.1. Защита срещу претоварване се предвижда 
за всички линейни проводници освен случаите, 
когато се прилага т. 1.1.2.
Защитата трябва да осигурява прекъсване 
на веригата на проводника с претоварване, без 
непременно да прекъсва веригите на всички 
други тоководещи проводници.
Когато прекъсването на веригата на една 
фаза може да създаде опасност, например при 
трифазен електродвигател, трябва да се вземат 
съответни предпазни мерки.
1.1.2. В схема TT или TN за верига, захранвана 
между линейни проводници и в която неутрал-
ният проводник не е изведен, не е необходимо 
да се предвижда защита срещу свръхток за един 
от линейните проводници, при условие че са 
изпълнени едновременно следните условия:
а) от страна на захранването на тази верига 
има защита, предназначена за откриване на не-
симетрични (небалансирани) товари и предназ-
начена да изключва всички линейни проводници;
б) неутралният проводник не се извежда от 
изкуствена неутрална точка от веригите, нами-
ращи се на страната на товара на защитното 
устройство, посочено в буква „а“.
1.2. Защита на неутралния проводник
1.2.1. Схеми TT или TN
Когато напречното сечение на неутралния 
проводник е най-малко равно на това на линей-
ните проводници и за тока в неутралата не се 
очаква да превишава тока в линейните провод-