Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 51

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
Чл. 27. (1) Конструкцията на котела трябва
да осигурява възможност за:
1. пълното отстраняване на водата от всич-
ки негови елементи;
2. прилагането на методи за консервация,
осигуряващи защитата от корозия на вътреш-
ните повърхности на котела;
3. извършване на технически прегледи, по-
чистване и ремонт на елементите на котела и
газоходите;
4. монтиране на средства за измерване, уп-
равление, сигнализация и защита;
5. свободно топлинно разширение на елемен-
тите на котела;
6. циркулация на водата в котела, непозво-
ляваща локално прегряване на елементите на
котела;
7. отстраняване на въздуха от всички негови
елементи под налягане;
8. недопускане на взривоопасна концентра-
ция на горимите газове, излизащи от котела;
9. наблюдение на горенето в пещната ка-
мера и състоянието на нагревните повърхнос-
ти в нея;
10. продухване с въздух на пещната камера
и газоходите на котела преди запалване на
горивната инсталация за течни и газообразни
горива;
11. предпазване от разрушаване на елемен-
тите на котела от локални взривове в пещната
камера;
12. да не се допусне нагряване на елементите
му, които нямат нагревни повърхности, над
допустимата за тях температура;
13. предпазване от местно охлаждане на сте-
ната на корпуса на котела, пламъчната тръба
или други негови елементи от водата, с която се
захранва котелът;
14. отстраняване на утайки от котловата вода.
(2) Барабаните на котлите с вътрешен диа-
метър 700 mm и повече трябва да имат люк с
кръгла или елипсовидна форма. Диаметърът
на кръглия люк трябва да бъде не по-малък от
400 mm, а размерите на осите на елипсовидния
люк—не по-малки от 320 х 400 mm.
Чл. 28. (1) За корпусите на котлите и тех-
ните колектори трябва да се използват сфе-
рични, полусферични или плоски дъна или
дъна с елиптична или торосферична форма с
отношение на височината на изпъкналата част
на дъното към вътрешния му диаметър, рав-
но или по-голямо от 0,19.
(2) Дъната по ал. 1 трябва да са изработени
от листова стомана чрез щамповка в горещо
или студено състояние по машинен способ.
(3) Торосферични и плоски дъна могат да се
използват за пламъчнотръбни и димогарни
котли само ако е доказано чрез якостно прес-
мятане достатъчната якост на дъното и на не-
говото присъединяване към корпуса на котела.
(4) Не се допуска използване на плоски дъна
за колектори с диаметър, по-голям от 600 mm.
Чл. 29. (1) На котлите трябва да се монтират
най-малко следните средства за измерване:
1. манометър за измерване на налягането
на флуида в котела с клас на точност до 1,6 и
горна граница на обхват в диапазона от 1,5
пъти до 2,5 пъти по-голям от максималното
работно налягане;
2. термометър за измерване на температу-
рата на водата, с която се захранва котелът;
3. термометър за измерване на температу-
рата на водата, излизаща от котела—за водо-
грейни котли;
4. нивопоказатели—за парните котли;
5. манометър за измерване налягането на го-
ривото пред горелката на котела—за котли на
течно и газово гориво;
6. термометър за измерване на температу-
рата на мазута пред горелката на котела.
(2) Допуска се средствата за измерване по
ал. 1, т. 2 и 3 да са монтирани на входящите и
изходящите тръбопроводи за вода.
(3) Средствата за измерване трябва да са за-
щитени от висока температура, вибрации и други
вредни въздействия и да са достъпни и безопас-
ни за обслужване.
Чл. 30. Системата за управление, защита и
контрол на работата на автоматизираните кот-
ли трябва да осигурява възможност за автома-
тично поддържане на зададения топлинен ре-
жим, регулиране на мощността в установени
граници, а също така автоматично изключване
на котела при аварийни ситуации или когато
стойността на температурата или налягането
на флуида в котела достигне максималните до-
пустими работни стойности.
Чл. 31. (1) Парните котли, които работят с
течно или газово гориво, трябва да имат огра-
ничителни устройства, които автоматично да
прекъсват подаването на гориво към горел-
ката при:
1. изгасване на пламъка на горелката;
2. отваряне на горелката—за горелки, които
се отварят без помощта на инструмент;
3. прекъсване на електрическото захранва-
не на автоматиката на котела;
4. понижаване налягането на въздуха за го-
релката под минимално допустимата стойност
или спиране на въздушния вентилатор;
5. повишаване налягането на парата в ко-
тела над максимално допустимото работно на-
лягане;
6. понижаване нивото на водата в котела по-
ниско от допустимата граница.
(2) Водогрейните котли, които работят с
течно или газово гориво, трябва да имат огра-
ничителни устройства, които автоматично да
прекъсват подаването на гориво към горелката
в случаите:
1. по ал. 1, т. 1—4;
2. когато стойността на температурата на во-
дата на изхода от котела превишава максимал-
ната допустима работна температура;