Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 57

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
1
2
3
4
5
6
 14.
Водоснабдяване
Почистват се тръбни-
Преглежда се състоя-
Проверява се
Почистват се, промиват
те арматури, помпи и
нието на захранващата
действието на
се и се дезинфекцират
кранове по водопро-
водопроводна мрежа
помпите и на-
водопроводната мрежа
водната мрежа; Пре-
и поплавък-вентилите
стройката на
и резервоарите.
глеждат се клозетните в техническите и пи-
хидрофорната
Преди и след подмяна
казанчета и поплавък- тейните резервоари.
уредба. Проверява на водата в резервоари-
вентилите. Пускат се
Проверява се действи-
се състоянието на те се взема проба от
помпите. Установява
ето на хидрофорната
водопроводната
водоизливните кранове
се изправността им
уредба. Проверява се
инсталация и
и се дава в РИОКОЗ за
при работата.
състоянието на захран-
резервоарите
изследване на качест-
При нужда се натягат
ващите тръбопроводи
(спирателни кра-
вата є.
салниците.
и арматурата им вътре
нове, възвратни
Проверява се състоя-
и извън съоръжението.
клапи, смука-
нието на питейните
Подменя се водата в
телни клапи и
резервоари и тяхната
резервоара за техничес-
обикновени сму-
арматура.
ка вода след проба от
катели, вакуум-
Подменя се питейната районната инспекция
метри, маномет-
вода в резервоарите
за опазване и контрол
ри, нивометри,
на всеки 72 часа.
на общественото здраве
ниво на водата в
(РИОКОЗ).
хидрофорите,
микробиологичен
и физикохимичен
състав на питей-
ната вода в ре-
зервоарите и
хидрофорите).
15.
Канализация
Проверява се състо-
Проверява се действи-
Демонтира се
Почистват се и се
янието на дренажните
ето на спирателните
спирателният
промиват фекалните
канали и помпи. Про-
кранове, състоянието
кран, почиства
резервоари и защит-
верява се състоянието
на канализационните
се и се монтира.
ните шахти. Почистват
на клозетните клекала. шахти, които при
Проверява се
се септичните ями
Проверява се визуално необходимост се по-
състоянието на
(ако има такива).
функционирането на
чистват. Ако има дре-
останалите еле-
Боядисва се при нужда
попивните кладенци,
нажна отводнителна
менти от канали- спирателният кран и
септичната яма и
система—проверява се
зационната сис-
други корозирали
ямата за хлориране
състоянието є и дали
тема (противо-
повърхности.
(ако има такава).
работи (канализация,
взривната шахта,
Промива се канализа-
ревизионни шахти и
ако има такава).
цията обилно с вода.
ел. помпи).
Извършва се пробно
Проверява се
пускане на помпите за проводимостта
фекални води (10—15
на тръбите.
мин. до изхвърляне
Извършва се
на течността).
пробно водочер-
Натягат се и се греси-
пене на ръчен
рат салниците на
режим на дренаж-
фекалните помпи.
ните помпи за
подпочвена вода.
Проверява се
автоматиката на
дренажните пом-
пи и двойното им
ел. захранване.
16.
Двигател с вът-
—прави се оглед на
Извършва се:
Всяка година:
—изпускат се
решно горене
агрегата, механизми-
—подготовка за пуска-
Регулират се
утайките от горивния
те за управление и
не—превърта се коля-
хлабините на
и масления филтър и
контролно-измерва-
новият вал ръчно два-
клапаните;
филтър-утайника към
телната апаратура;
три оборота; проверява
—проверява се
гориво-нагнетател-
—вентилират се по-
се нивото на маслото
натегнатостта
ната помпа; филтрите
мещенията за дизела
в картера на двигателя,
на ремъка на
се промиват;
и за ГСМ;
в горивната помпа с ви-
водната помпа;
—източват се
—почистват се агре-
соко налягане и в регу-
—сваля се капа-
утайките от горивния
гатът от прах и течове
латора и при нужда се
кът на главата и
и от масления
и помещенията;
долива; проверява се
се промива от-
резервоар, дават се
—прави се външен
нивото на водата в
душникът на
проби за анализ и при
оглед за комплекту-
охлаждащата система
двигателя;
влошени показатели
ваността и изправ-
и действието на въз-
—частично или
горивото и мас-
ността на спомага-
духоохладителната
пълно се пребоя-
лото се подменят
телните системи;
система;
дисва дизел-
(най-малко веднъж на
—дозарежда се с го-
—проверява се нивото
генераторът
пет години);
риво, масло и вода
на горивото в цистер-
На всеки три
—измиват се в содов
(при необходимост).
ните и се източват
години
разтвор и се омасляват
утайките;
(160—170 часа
въздушните филтри;