Държавен вестник, бр. 93, 2003 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  93
(3) Когато е необходимо да се извърши оцен-
ка на количествата на серен диоксид и прах,
изпускани от инсталациите по ал. 1, се допуска
използването на подходящи, проверени и одоб-
рени от компетентните органи процедури за
тяхното определяне.
Чл. 26. При собствени непрекъснати измер-
вания НДЕ в част А на приложения № 1—5 се
приемат за спазени единствено в случаите, ко-
гато оценката на резултатите показва, че за
времето за експлоатация в рамките на съответ-
ната календарна година:
1. нито една от календарните средномесеч-
ни стойности не превишава нормите за допус-
тими емисии;
2. 97 % от всички 48-часови средни стой-
ности не превишават 110 % от нормите за до-
пустими емисии на серен диоксид и 95 % от
всички 48-часови средни стойности не  преви-
шават 110 % от нормите за допустими емисии
на азотни оксиди.
Чл. 27. Степените на десулфуризация се при-
емат за спазени в случаите, когато всички ка-
лендарни средномесечни стойности или всич-
ки произволни месечни средни стойности дос-
тигат изискваните степени на десулфуризация.
Чл. 28. (1) За нови инсталации по чл. 7, ал. 2
нормите за допустими емисии се приемат за
спазени единствено в случаите, когато оценка-
та на резултатите за работното време в рамки-
те на календарна година показва, че:
1. нито една от валидните среднодневни стой-
ности не превишава стойностите, определени в
част Б на приложения № 1—5;
2. от всички валидни средночасови стойнос-
ти 95 % не превишават 200 % от стойностите,
определени в част Б на приложения № 1—5.
(2) Валидните средни стойности са опреде-
лени в част А, т. 7 на приложение № 9.
Чл. 29. При анализ на спазването на НДЕ
съгласно чл. 26 и 28 и спазване на степента на
десулфуризация съгласно чл. 27 периодите на
временно прекъсване на работата на пречист-
вателните съоръжения по глава четвърта, как-
то и периодите за първоначално пускане в екс-
плоатация и спиране от експлоатация на инста-
лацията не се отчитат.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За всички нови инсталации по смисъла на
чл. 7, ал. 2 и инсталации по чл. 6 възложителят
на съответния обект преди издаване разреши-
телно по силата на действащото законодателст-
во за изграждане и експлоатация, освен изисква-
щите се документи по чл. 122, ал. 2 от Закона за
опазване на околната среда и тези по чл. 16, ал. 1
от Закона за чистотата на атмосферния въздух,
представя резултати от технически и икономи-
чески проучвания за възможностите за комби-
нирано производство на топло- и електроенер-
гия. Където са установени такива възможности,
като се вземат предвид пазарът и условията за
дистрибуция, инсталациите се изграждат с въз-
можност за комбинирано производство.
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. “емисии” са вещества, изпускани в атмос-
ферния въздух от горивна инсталация при ней-
ната експлоатация;
2. “емисионен таван” е максималното ко-
личество от едно замърсяващо вещество, изра-
зено в килотона, което може да се изпусне в
атмосферния въздух от всички действащи обек-
ти на енергийния сектор в страната за една ка-
лендарна година;
3. “отпадъчни газове” са всички газообраз-
ни изпускания, съдържащи твърди, течни или
газообразни емисии; техният обемен дебит се
изразява в кубически метри за час при нормал-
ни условия: температура (273 °К) и налягане
(101,3 kPa) след корекция за съдържание на влага
и се изразяват в Nm3/h;
4. “норми за допустими емисии” (НДЕ) е
допустимото количество вещество, съдържащо
се в отпадъчните газове от горивната инстала-
ция, което може да бъде изпускано в атмосфер-
ния въздух през определен период от време;
нормите се изчисляват като масова концентра-
ция (концентрация по маса) на веществото в
отпадъчните газове, изразяват се в mg/Nm3 и се
отнасят за обемно съдържание на кислород в
отпадъчните газове:
3 %—за течните и газообразните горива;
6 %—за твърдите горива;
15 %—при газовите турбини; когато изме-
реното съдържание на кислород е различно от
определеното за съответния процес или е уве-
личено поради разреждането на газовете, изме-
рената емисия се коригира, като се умножи с
коефициента К, определен по формулата:
21—Он
К = ––––– ,
21—Оu
където:
Он е съдържанието на кислород в обемни
проценти за съответното гориво;
Оu—измереното съдържание на кислород
в обемни проценти след пречиствателното съ-
оръжение или преди изпускане на газовете в
атмосферата;
5. “степен на десулфуризация” при горивен
процес означава съотношението между коли-
чеството сяра, което е уловено от инсталацията
за десулфуризация или при самия горивен про-
цес за определен период от време, към количес-
твото сяра, което се е съдържало в горивото,
постъпващо в съоръженията на горивната ин-
сталация и използвано в рамките на същия пе-
риод от време;
6. “оператор” е всяко физическо или юриди-
ческо лице, което експлоатира горивната инста-
лация и осъществява контрол върху дейността є,
или в случаите, когато това се предвижда от зако-
нодателство, такова лице, на което е предоставе-
на икономическа власт върху инсталацията;