Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 27

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  27
експлоатация на ЯЦ, на възможната загуба на
ефективност вследствие ефектите от въздейст-
вието на неутронното лъчение и гама-лъчени-
ето, другите материали, дезактивационните
разтвори и на очакваните температурни усло-
вия при проектни аварии.
(2) Изборът на материали за биологичната
защита трябва да се основава на характеристи-
ките на йонизиращите лъчения, защитните,
механичните и други качества на материалите
и пространствените ограничения.
Чл. 101. (1) При проектиране на ЯЦ трябва
да се предвиждат вентилационни системи за:
1. предотвратяване на разпространението на
газообразните радиоактивни вещества в поме-
щенията на ЯЦ;
2. намаляване и поддържане на концентра-
циите на аерозоли в помещенията под устано-
вените граници и на разумно достижимо ниско
ниво при всички експлоатационни състояния и
проектни аварии;
3. вентилиране на помещенията, съдържа-
щи инертни или вредни газове.
(2) При проектиране на вентилационните
системи трябва да се отчитат следните фактори:
1. механизмите на механично и термично
смесване;
2. ограничената ефективност на очистване
на аерозолите;
3. изтегляне на въздуха от потенциално за-
мърсените зони в близост до източника на за-
мърсяване;
4. осигуряване на отдалеченост между мес-
тата за изхвърляне и вземане на въздуха;
5. осигуряване на по-високо налягане в зони-
те с по-ниско замърсяване от това в зоните с по-
високо замърсяване;
6. предотвратяване на разпространението на
димни продукти, отделяни при пожар към съ-
седни помещения.
Чл. 102. (1) В проекта трябва да бъдат пред-
видени вентилационни и очистващи системи за
освобождаване на газообразните радиоактив-
ни вещества в околната среда.
(2) Филтриращите компоненти на очиства-
щите системи трябва да бъдат достатъчно на-
деждни, за да изпълняват функциите си с необ-
ходимия коефициент на очистване при всички
режими на експлоатация. В проекта трябва да
се предвиждат средства за изпитване на ефек-
тивността им.
Чл. 103. (1) В проекта трябва да бъдат пред-
видени автоматизирана система за радиацио-
нен контрол в помещенията и на площадката
на ЯЦ и система за контрол на радиационната
обстановка в радиационнозащитната и наблю-
даваната зона, които да осигуряват получаване
и обработване на информацията за радиацион-
ната обстановка, за ефективността на защит-
ните бариери, за активността на радионуклиди-
те, както и информация, необходима за прогно-
зиране на измененията в радиационната обста-
новка при всички експлоатационни състояния
и аварийни условия.
(2) Техническите средства на автоматизира-
ната система за радиационен контрол трябва
да осигуряват изпълнението на:
1. радиационен технологичен контрол;
2. радиационен дозиметричен контрол;
3. радиационен контрол на помещенията и
площадката на ЯЦ;
4. радиационен контрол за ограничаване
на разпространението на радиоактивно за-
мърсяване.
(3) Лабораторните методи и техническите
средства на системата за контрол на радиаци-
онната обстановка трябва да осигуряват измер-
ване на съдържанието на техногенни радионук-
лиди в почвата, водата, отлаганията, растител-
ността, водната флора и фауна и селскостопан-
ската продукция.
Г л а в а  п е т а
СТРОИТЕЛСТВО, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛО-
АТАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЦ
Раздел I
Експлоатираща организация
Чл. 104. (1) Управителният орган на експло-
атиращата организация трябва да приеме доку-
мент, който определя политика на безопасност,
с която дава най-висок приоритет на безопас-
ността пред всички други дейности и поема ясен
ангажимент непрекъснато да подобрява безо-
пасността и да стимулира персонала за критич-
но отношение към извършваната работа с цел
постигане на най-високи резултати.
(2) С политиката на безопасност трябва да
бъдат запознати персоналът и лицата, които из-
пълняват работи или предоставят услуги за ЯЦ.
Чл. 105. (1) За изпълнение на политиката на
безопасност експлоатиращата организация
трябва да разработи стратегия, съдържаща цели,
задачи и методи, които могат лесно да бъдат
прилагани и контролирани.
(2) Приложимостта и степента на изпълне-
ние на политиката на безопасност трябва да се
оценяват периодично и с резултатите да бъде
запознат персоналът.
Чл. 106. (1) Експлоатиращата организация
трябва да разработи обоснована организацион-
на структура за безопасна и надеждна експлоа-
тация с ясно определени отговорности, право-
мощия и линии на взаимодействие на персона-
ла, който изпълнява дейности, свързани с оси-
гуряване и контрол на безопасността.
(2) Измененията в организационната струк-
тура, които имат значение за безопасността,
трябва да се обосновават предварително, систе-
матично да се планират и да се оценяват след
изпълнението.
Чл. 107. (1) Управителният орган на експло-
атиращата организация трябва да осигурява
безопасната експлоатация в съответствие с изис-
кванията на ЗБИЯЕ и наредбите за неговото
прилагане.
(2) При експлоатацията на ЯЦ: