Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
ния, настъпили в процеса на експлоатация,
както и необходимостта от текущи или основ-
ни ремонти.
(2) При техническата експлоатация се из-
вършват периодични и/или непрекъснати из-
мервания на дебита и на качествените показа-
тели на водата, като при констатиране на от-
клонения се провеждат санитарно-технически
мероприятия в зависимост от вида на водо-
източника и установените замърсители.
(3) При недопустими отклонения водовзем-
ното съоръжение се изключва от работа.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ВЪВЕЖДА-
НЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТ-
ВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ
Чл. 261. Съоръженията, реагентното стопан-
ство, складовете за реагенти и филтърни мате-
риали, спомагателните и обслужващите сгради
се изграждат в съответствие с издадените строи-
телни книжа, правилата и нормативите на тази
наредба и нормативните актове, с които се оп-
ределят правилата при изпълнението на СМР
на видовете строителни конструкции.
Чл. 262. (1) Хидравличното изпитване на
водните съоръжения за проверка на якост на
конструкцията и за водоплътност на стените и
дъната се извършва след завършване на всички
СМР и при достигане на проектната якост на
бетона.
(2) Когато в проекта няма указания за из-
питване, съоръженията по ал. 1 се изпитват на
якост и водоплътност в съответствие с изисква-
нията на глава петнадесета, раздел II.
(3) Съоръженията се засипват след успешно
проведени изпитвания.
(4) Не се допускат течове при изпитването
на резервоари за агресивни течности и на варе-
ли за промивка на филтрите и за химични реа-
генти, разположени в сгради.
(5) При изпитването на открити съоръже-
ния се отчита допълнително загубата на вода
от изпарения на откритата водна повърхност.
Чл. 263. (1) Корпусите на напорните филтри
се изпитват на якост и плътност преди натовар-
ването им.
(2) При запълване на филтъра с вода възду-
хът от него се отстранява напълно.
(3) Пробното налягане при изпитване на кор-
пуса на филтъра на якост се приема равно на
работното налягане, увеличено с коефициент 1,5.
(4) Изпитването на корпуса е проведено ус-
пешно, ако при пробното налягане в продъл-
жение на 10 min не се открият изтичания и раз-
рушения.
(5) Пробното налягане при изпитване на
корпуса на напорния филтър на плътност се
приема равно на работното налягане, увеличе-
но с 0,5 MPa. Изпитването е проведено успеш-
но, ако не се открият изтичания и разрушения
и налягането не спадне с повече от 0,05 МРа.
Чл. 264. (1) Корпусът на филтъра се приема
заедно с филтрационните му устройства и ар-
матурите преди подреждането на филтърните
материали.
(2) Филтърът се приема след зареждане на
филтърния материал, като се проверява хори-
зонталността на повърхността на филтриращия
слой.
(3) След извършване на проверката по ал. 2 се
прави пробно промиване на филтъра с интензив-
ност в съответствие с проектните изисквания.
Чл. 265. (1) При приемането на пречиства-
телната станция за природни води се извършва
комплексна оценка за нейното изпълнение в
съответствие с изискванията на издадените
строителни книжа и за готовността за въвежда-
нето є в експлоатация.
(2) При приемането на пречиствателната
станция за природни води се проверяват:
1. заповедната книга на строежа;
2. констативният акт за установяване год-
ността на строежа;
3. генералният план на площадката с нане-
сени подземни технически проводи;
4. актовете и протоколите, съставени по
време на строителството;
5. съответствието с издадените строителни
книжа на съоръженията, сградите, оборудване-
то, тръбопроводите, електрическите, отоплител-
ните и вентилационните инсталации, контрол-
но-измервателните прибори и автоматиката;
6. хоризонталността на ръбовете на стените
на струенасочващите прегради и на други части
на съоръженията, през които водата прелива
при експлоатацията им;
7. правилното поставяне на елементите, през
които водата постъпва в паралелно работещи-
те съоръжения, както и на елементите за по-
стъпване на водата в отделните съоръжения;
8. документите за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях.
Чл. 266. (1) При приемането на пречиства-
телната станция за природни води за синхронизи-
ране на работата на пречиствателните съоръже-
ния се провежда 72-часова проба при експлоата-
ционни условия, за което се съставя протокол.
(2) След успешно проведена 72-часова проба
съоръженията и тръбопроводите се дезинфек-
цират с хлорсъдържащ дезинфекционен разтвор
с концентрация и време за контакт съгласно
проекта, но не по-малко от 6 h.
(3) Пречиствателният ефект се доказва след
най-малко 48-часова пробна експлоатация на
пречиствателната станция, като се вземат про-
би за анализ на качествата на пречистената
вода в присъствието на представител на ДСК.
За резултатите от анализа на водата се съставя
протокол.
Чл. 267. (1) За пречиствателните станции за
природни води се съставя приемателно-предава-
телна документация, която съдържа най-малко: