Държавен вестник, бр. 24, 2006 г., стр. 13

Б Р О Й  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  13
(2) Притежателите на инвентаризирано
оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни да
го почистят или да го обезвредят до 31 декем-
ври 2010 г.
(3) Притежателите на трансформатори с
обем над 5 кубически дециметра и с концент-
рация на ПХБ в работната течност над 0,05
масови % ги почистват съгласно изисквания-
та на чл. 12, ал. 1 или ги обезвреждат в срока
по ал. 2.
(4) Притежателите на трансформатори с
обем над 5 кубически дециметра и с концент-
рация на ПХБ в работната течност между 0,005
и  0,05 масови % ги почистват съгласно изис-
кванията на чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 или ги обез-
вреждат след изтичане на експлоатационния
им срок.
(5) Притежателите на трансформатори по
ал. 3 и 4 могат да ги експлоатират само при
спазване на следните условия:
1. трансформаторите са в добро техническо
състояние и нямат течове;
2. работната течност, съдържаща ПХБ, от-
говаря на техническите изисквания за нормал-
на експлоатация на трансформатора.
(6) Изискванията за техническото състоя-
ние и за нормалната експлоатация на транс-
форматора по ал. 5 са в съответствие с Наред-
ба № 9 от 2004 г. за техническата експлоата-
ция на електрически централи и мрежи (ДВ,
бр. 72 от 2004 г.).
Чл. 12. (1) Почистването на трансформато-
ри с концентрация на ПХБ в работната течност
над 0,05 масови % се извършва до 31 декември
2007 г. при спазване на следните условия:
1. намаляване съдържанието на ПХБ до
постигане концентрация на ПХБ в работната
течност под 0,05 масови % и при възможност—
до 0,005 масови %;
2. заместващият флуид да не съдържа ПХБ
и да представлява значително по-малък риск за
човешкото здраве и околната среда;
3. смяната на флуида да не възпрепятства
по-нататъшното обезвреждане на ПХБ.
(2) Притежателите на трансформатори, на
които е извършено почистване по ал. 1, са длъж-
ни в едномесечен срок от датата на почистване-
то да представят на директора на РИОСВ, на
чиято територия се намира оборудването, акту-
ализиран инвентаризационен формуляр по чл. 7,
ал. 1, т. 1 с информация от раздели I, III и IV и
протоколи с резултати от извършеното изпит-
ване за определяне концентрацията на ПХБ в
работната течност.
(3) Притежателите на трансформатори, на
които е извършено почистване по ал. 1, из-
вършват допълнително изпитване за опреде-
ляне концентрацията на ПХБ в работната
течност съгласно изискванията на чл. 8 след
6-месечна и след двегодишна експлоатация на
трансформатора, считано от датата на почист-
ването му.
(4) В едномесечен срок след извършване на
изпитването по ал. 3 притежателите на транс-
форматорите представят в РИОСВ, на чиято
територия се намира трансформаторът, актуа-
лизиран инвентаризационен формуляр по чл. 7,
ал. 1, т. 1 с информация от раздели I, III и IV и
протоколи с резултати от изпитването.
(5) Когато концентрацията на ПХБ в ра-
ботната течност след  6-месечната експлоата-
ция е над 0,05 масови %, притежателят на транс-
форматора:
1. извършва ново почистване при условията
и по реда на ал. 1—4 до достигане концентра-
ция на ПХБ в работната течност под 0,05 масо-
ви %, или
2. го извежда от експлоатация и предприе-
ма действия за обезвреждането му в срока по
чл. 11, ал. 2.
(6) Когато концентрацията на ПХБ в работ-
ната течност след двегодишната експлоатация
е над 0,05 масови %, притежателят на транс-
форматора го извежда от експлоатация и пред-
приема действия за обезвреждането му в срока
по чл. 11, ал. 2.
(7) Притежателите на отпадъци от инвента-
ризирано оборудване, съдържащо ПХБ, в едно-
месечен срок от обезвреждането им или от при-
емането им за обезвреждане в инсталации на
територията на Република България или извън
нея представят в РИОСВ, на чиято територия
са се намирали отпадъците, актуализиран ин-
вентаризационен формуляр по чл. 7, ал. 1, т. 1 с
информация от раздели I и V.
Чл. 13. (1) Лицата, извършващи дейностите
по чл. 2, и лицата, извършващи почистване на
оборудване, съдържащо ПХБ, са длъжни при
извършването им да вземат всички необходи-
ми мерки за осигуряване на пожарна и аварий-
на безопасност съгласно Наредба № 2 от 1987 г.
за противопожарните строително-технически
норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп.,
бр. 33 от 1994 г.) и Наредба № I-209 от 2004 г. за
правилата и нормите за пожарна и аварийна
безопасност на обектите в експлоатация (ДВ,
бр. 107 от  2004 г.).
(2) Сградите и помещенията за временно
съхраняване на отпадъци, съдържащи ПХБ,
както и тези, в които е разположено оборудва-
не, съдържащо ПХБ, трябва да отговарят на
изискванията на Наредба № 2 от 1987 г. за про-
тивопожарните строително-технически норми.
Чл. 14. (1) Притежателите на оборудване,
съдържащо ПХБ, изготвят план за почистване
и/или за обезвреждане на инвентаризираното
оборудване, съдържащо ПХБ.
(2) Планът по ал. 1 съдържа:
1. мерки и срокове за извеждане от употре-
ба на инвентаризираното оборудване, съдър-
жащо ПХБ;
2. мерки за почистване и/или обезвреждане на
инвентаризираното оборудване, съдържащо ПХБ,
и сроковете за извършването им съгласно чл. 11;