Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
7. предпазните диги и подпорните стени на
водните хранилища, сгуроотвалите,  резервоа-
рите за гориво и химикали;
8. пиезометрите и контролните кладенци за
наблюдаване нивото на подземните води;
9. базисните репери за контролиране потъ-
ването на фундаменти и сгради;
10. системите за защита от мълнии;
11. шумозаглушителните устройства на тръ-
бопроводите и на другите съоръжения за нама-
ляване на шума до санитарните норми;
12. комплексните инженерно-технически
средства за охрана (огради на територията,
контролно-пропускателни пунктове).
Чл. 209. Подземните тръбопроводи, кабел-
ни линии и други комуникационни съоръже-
ния се обозначават на повърхността на земята
с указатели.
Чл. 210. (1) Не се допуска строителство на
нови сгради и съоръжения, както и премества-
не на комуникации в територията на енергий-
ния обект без съгласуван и утвърден по устано-
вения ред проект.
(2) Строителството на сгради и съоръжения
под газоходи и естакади е забранено.
Чл. 211. Системно, особено при проливни
дъждове и интензивно топене на снеговете, се
наблюдават водоотводнителните съоръжения,
предпазните диги, откосите и при необходимост
се предприемат мерки за укрепването им.
Чл. 212. В енергийните обекти в съответст-
вие с местните инструкции периодично се кон-
тролират и регистрират в дневник:
1. нивото на водата в монтираните пиезо-
метрични указатели и контролни кладенци;
2. температурата на водата в контролните
кладенци и химическият анализ на съдържа-
нието є.
Чл. 213. В случаите на установяване на про-
пуквания, движение или пропадане на земни
маси на територията на енергийния обект неза-
бавно се предприемат мерки за тяхното отстра-
няване, както и на последствията, причинени
от тях.
Чл. 214. В канализационните мрежи за бито-
ви и смесени отпадъчни води не се допуска
директно да се вливат:
1. води с температура над 40 °С;
2. кисели, алкални и други агресивни води,
които оказват разрушително въздействие вър-
ху канализационните мрежи и съоръжения;
3. води, съдържащи вещества, чиито изпаре-
ния, смесени с въздуха, образуват взривно-за-
палителни или отровни смеси;
4. радиоактивно замърсени води с концент-
рации над допустимите;
5. промишлени отпадъчни води, съдържащи
вредни вещества над допустимите концентра-
ции, без предварително пречистване в локални
пречиствателни съоръжения.
Чл. 215. Железопътните линии и прелези,
автомобилните пътища и мостове на територи-
ята на енергийния обект се поддържат в съот-
ветствие с изискванията на съответните норма-
тивни актове.
Чл. 216. (1) На мостовите съоръжения на
територията на енергийния обект се извършва
периодичен надзор за следните показатели:
1. слягане или преместване на опорите;
2. вертикално и хоризонтално положение на
фермите, колоните и носещите греди;
3. кота на проходната част на моста.
(2) Масивните мостове се изпитват на това-
роносимост веднъж на 10 години, а дървени-
те—веднъж на 5 години, но след предварително
обследване за състоянието им.
Чл. 217. Проходната част и подходите към
мостовете през зимата се почистват от сняг
и лед.
Чл. 218. Твърдите битови и промишлени
отпадъци се извозват и депонират на определе-
но за целта сметище.
Чл. 219. На територията на АЕЦ транспор-
тирането на радиоактивни материали и изнася-
нето на замърсени материали и апарати, изото-
пи и източници на йонизиращи лъчения се осъ-
ществява само с използването на проектните
технологични схеми, устройства и приспособ-
ления по установения ред.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, СЪОРЪЖЕ-
НИЯ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИ
УСТРОЙСТВА
Чл. 220. Производствените сгради, съоръже-
нията и санитарно-техническите устройства,
изградени на територията на енергийния обект,
се поддържат в състояние, което осигурява про-
дължителното им и безопасно използване по
предназначение, както и здравословни условия
на труд за персонала.
Чл. 221. (1) Производствените сгради, съо-
ръженията и санитарно-техническите устройс-
тва системно се наблюдават и периодично  про-
веряват в процеса на експлоатация в обем и
срокове, определени с вътрешна инструкция.
(2) След всяко стихийно бедствие—ураганен
вятър, земетресение над 4 бала (по 12-степен-
ната сеизмична скала на Медведев-Шпонхойер-
Карник), обилен снеговалеж, проливен дъжд,
пожар и др., се провежда и извънреден контрол.
(3) Строителните конструкции на основни-
те производствени сгради и съоръжения подле-
жат на техническо освидетелстване на всеки 5
години. Елементите за освидетелстване се оп-
ределят по списък, утвърден от ръководителя
на  енергийния обект.
Чл. 222. На енергийния обект по контролни-
те репери се наблюдава и регистрира слягането
на фундаментите на основните сгради и съоръ-
жения, както следва: