Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 107

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  107  
№ по 
ред
Предназначение на помеще-
нията
Q
kW.h/m2
3.14.
Закусвалня
100
3.15.
Зали с места за сядане, спортни 
сгради с трибуни
100
3.16.
Зоомагазин
50
3.17.
Изложбена зала за картини
24
3.18.
Изложбена зала за мебели, 
панаирна палата
140
3.19.
Кина, театри и читалища
100
3.20.
Книжарница, магазин за вест-
ници и списания
340
3.21.
Лечебно заведение
100
3.22.
Магазин за битови прибори
100
3.23.
Магазин за бои и лакове
370
3.24.
Магазин за гумени изделия
240
3.25.
Магазин за детски играчки
140
3.26.
Магазин за дрехи
170
3.27.
Магазин за канцеларски про-
дукти
192
3.28.
Магазин за кожени изделия
192
3.29.
Магазин за подови настилки 360
3.30.
Магазин за спиртни напитки 192
3.31.
Магазин за спортни стоки
220
3.32.
Магазин за телевизори, ком-
пютри и друга подобна техника
120
3.33.
Магазин за хранителни стоки 100
3.34.
Мазета
250
3.35.
Месарница
12
3.36.
Музей
80
3.37.
Обувен магазин
192
3.38.
Общежитие, почивен дом
100
3.39.
Обществена столова
72
3.40.
Обществени бани, сауни, ба-
сейни
15
3.41.
Оръжеен магазин
100
3.42.
Офиси, помещения в сгради за 
административно обслужване
100
3.43.
Помещения в сгради за битови 
услуги
170
3.44.
Помещения в сгради за граж-
дански ритуали без места за 
сядане, танцови и спортни зали 
без места за сядане 
20
3.45.
Пощенски клон
90
3.46.
Приемни сгради на летища, 
железопътни гари, автогари, 
морски и речни гари, станции 
на въжени линии
75
3.47.
Ресторант, казино
100
3.48.
Селскостопански магазин
190
3.49.
Сладкарница
120
3.50.
Тавански помещения
170
3.51.
Театрални сцени
220
3.52.
Телевизионно студио, кино-
студио
100
№ по 
ред
Предназначение на помеще-
нията
Q
kW.h/m2
3.53.
Универсален магазин
120
3.54.
Учебни помещения
72
3.55.
Хотел, мотел
100
3.56.
Цветарски магазин
24
3.57.
Църкви, помещения за посе-
тители в сгради с религиозно 
и култово предназначение
50
3.58.
Строителен хипермаркет
100
Забележки:
1. За помещения с друго функционално пред-
назначение се приема топлинният потенциал на 
помещение със сходно предназначение.
2. За високостелажни складове топлинният 
потенциал се увеличава пропорционално на всеки 
4 m от височината на складираните продукти, с 
изключение на случаите, когато е проектирана 
защита с вътрешностелажни спринклери.
3. За помещения, които не са дадени в табли-
цата и които имат зони с различно предназначе-
ние, плътността на топлинното натоварване (Q) 
се изчислява като среднопретеглена стойност, 
както следва:
,
където:
F1, F2,…, Fn е площта на зона с определено 
функционално предназначение, m2;
Q1, Q2,…, Qn – плътността на топлинното нато-
варване в съответната зона, kW.h/m2;
F – площта на помещението, m2.
4. Плътността на топлинното натоварване в 
складове към магазини се приема както тази в 
магазина.
5. За хладилни камери, разположени в помеще-
ния, не се изисква отвеждане на дима и топлината 
от камерите.“
§ 386. В приложение № 10 към чл. 253, 
ал. 2 се правят следните изменения:
1. Думите „Първата характеристична цифра 
показва, че:
 – чрез обвивката хората се защитават от 
допир до опасни части, предотвратява се или 
се ограничава достъпът на човек или на част 
от човешкото тяло или на предмет, който 
човек държи в ръката си, и едновременно с 
това;“ се заменят с „Първата характеристична 
цифра показва, че чрез обвивката хората се 
защитават от допир до опасни части, предот­
вратява се или се ограничава достъпът на 
човек или на част от човешкото тяло или 
на предмет, който човек държи в ръката си, 
и едновременно с това обвивката осигурява 
защитата на съоръжението срещу проникване 
на твърди чужди тела.“
2. Думите под табл. 1 „ – обвивката осигу-
рява защитата на съоръжението срещу про-
никване на твърди чужди тела“ се заличават.
§ 387. Приложение № 11 към чл. 308, ал. 2 
се изменя така: