Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
2. изпитвателна станция е специално обза-
веден участък, състоящ се от пулт за управле-
ние, изпитвателно поле и съответното електро-
обзавеждане, предназначен за изпитвания на
готова продукция, отделни възли на изделия или
за извършване на изследователска работа и
обучение;
3. изпитвателно поле е пространството, в
което се разполага изпитваният обект по време
на изпитването;
4. изпитвателна схема е временното свър-
зване на изпитвания обект с електрообзавеж-
дането на изпитвателната станция и с източ-
ниците на захранване за провеждане на из-
питването.
Чл. 378. За всяка електрическа изпитвател-
на станция или лаборатория работодателят ут-
върждава вътрешна инструкция със специфич-
ните за нея изисквания и правила по безопас-
ност при работа, които не са включени в този
правилник.
Чл. 379. (1) Достъп в изпитвателната станция
или лаборатория има само нейният персонал.
(2) Когато се налага присъствие или учас-
тие в изпитванията на външни лица, те пред-
варително се инструктират, а ръководителят
на изпитвателната станция/лабораторията оп-
ределя лице от персонала, което неотлъчно е
с външните лица и отговаря за тяхната без-
опасност.
Чл. 380. (1) Всички електросъоръжения в
изпитвателните станции и лаборатории са с ясна
маркировка в съответствие със схемите.
(2) На ръкохватките за ръчно управление и
на бутоните за дистанционно управление има
четливи надписи за предназначението, положе-
нието, посоките на въртене и др.
Чл. 381. Изменения на постоянните изпит-
вателни схеми се извършват само с разрешение
на ръководителя на изпитвателната станция/
лаборатория, като се вземат необходимите ор-
ганизационни и технически мероприятия за
безопасна работа.
Чл. 382. (1) При изпитвания с напрежения,
по-високи от 42 V променливо или 60 V посто-
янно, изпитвателните полета се ограждат с
постоянни или временни ограждения.
(2) При по-ниски изпитвателни напреже-
ния от посочените в ал. 1 изпитвателното поле
може да не се огражда, когато са предвидени
мерки, изключващи възможността от пора-
жения на хора, в случай на преминаване на
по-високо напрежение във веригите на по-нис-
кото напрежение.
(3) В производствени условия, когато не е
възможно цялостно ограждане на изпитвател-
ното поле, се ограждат само тоководещите и
въртящите се части, недостъпни за случайни
допирания.
Чл. 383. (1) Изпитванията се извършват при
осигурена видимост на цялото изпитвателно
поле от пулта за управление.
(2) Когато условието по ал. 1 не е изпълне-
но, се предвижда сигнализация—телефонна, зву-
кова, светлинна и др.
Чл. 384. При провеждането на контролни из-
питвания изпитваните изделия се разполагат в
изпитвателната станция на определените за тях
места, при осигурен достъп до проходите, апара-
тите и агрегатите на изпитвателната станция.
Чл. 385. (1) Изпитвателната схема се скачва
само при изключено захранване на изпитвател-
ното оборудване.
(2) Електросъоръжения, които са разполо-
жени в изпитвателното поле и имат голям ка-
пацитет, но не се свързват със схемата, се свър-
зват накъсо и се заземяват.
Чл. 386. Преди започване на изпитването
ръководителят на изпитвателната станция/ла-
бораторията или извършващият изпитването
проверява:
1. правилността на скачената схема;
2. наличието и сигурността на заземяването;
3. наличието и изправността на защитните
средства;
4. сигурната работа на сигнализациите, бло-
кировките и комутационната апаратура;
5. отсъствието на странични лица.
Чл. 387. Преди включване на изпитателно-
то напрежение извършващият изпитването
подава звуков и светлинен сигнал. Допуска се
включване без звуков сигнал, ако това е регла-
ментирано във вътрешната инструкция.
Чл. 388. (1) Забранява се работата в изпит-
вателното поле при неизправност на блокиров-
ките или сигнализацията.
(2) Допуска се довършване на изпитването
при възникване на неизправност в блокировки-
те, ако тази неизправност не е непосредствено
свързана с опасност за хората.
Чл. 389. След завършването на работата на-
прежението се изключва и се поставят/включ-
ват заземителите, а съоръженията, натрупва-
щи електрически заряд, се изпразват и свър-
зват накъсо.
Чл. 390. Персоналът на изпитвателната стан-
ция/лабораторията е длъжен да знае мястото
на бутона за аварийно изключване на напреже-
нието от цялата изпитвателна станция/лабора-
тория или на отделните стендове.
Чл. 391. (1) Серийните контролни изпитва-
ния се извършват по утвърдена от работодате-
ля вътрешна инструкция.
(2) Текущите изпитвания се извършват с
нареждане на ръководителя на изпитвателната
станция/лабораторията и запис в дневника на
станцията/лабораторията.
(3) Изпитвания за изследователски цели се
извършват по програма, която съдържа и ука-
зания за безопасността от отговорния ръково-
дител на изследователската задача.
Чл. 392. (1) При изпитвателни напрежения
над 1000 V и при работа с открити схеми при
тези напрежения участват най-малко двама
души с четвърта квалификационна група.
(2) Допуска се извършването на контролни
изпитвания с напрежение над 1000 V от едно
лице, ако изпитвателният стенд има огражде-
ния и блокировки, изключващи достъпа до час-
ти, намиращи се под напрежение.