Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
ние и да има право на самостоятелна работа в
съответните уредби.
(2) Работите по действащи табла и във вери-
гите на РЗА и Т трябва да се извършват с взема-
не на предпазни мерки против погрешни из-
ключвания на съоръженията и само с изолира-
ни инструменти.
(3) Забранява се изпълнението на работите
по ал. 1 и 2 без наличието на съответните схеми.
(4) След завършване на работите трябва да
бъдат проверени изправността и правилното
свързване на вторичните вериги чрез изпробва-
не на уредбата в действие (пряко или косвено).
Чл. 303. Забранява се извършването на ра-
боти, предизвикващи силно сътресение в бли-
зост или по таблата, на които е разположена
релейна апаратура.
Чл. 304. Забранява се прекъсването на вто-
ричните вериги на токовите трансформатори, ако
чрез специални шунтове не са свързани накъсо
вторичните намотки на трансформаторите.
Чл. 305. След завършване на изпитванията
след планови или аварийни проверки на РЗА и
Т се съставят протоколи, като резултатите се
вписват в паспортите и в дневника за РЗА и
Т. Измененията в схемите се вписват в паспорт-
протокол и в дневника за РЗА и Т, като се кори-
гират принципните и монтажните схеми и ин-
струкцията за експлоатация.
Чл. 306. Проверките и изпитванията на РЗА
и Т са съгласно приложение № 8.
Чл. 307. (1) Таблата и пултовете за управле-
ние на РЗА и Т, както и апаратите, монтирани
върху тях, трябва да се почистват периодично
от прах от специално инструктиран персонал.
(2) Устройствата и апаратите в открито из-
пълнение трябва да се почистват от прах само
от персонала, който ги обслужва, или от ин-
структирани лица от оперативния персонал.
Чл. 308. Периодичните проверки на изправ-
ността на РЗА и Т се извършват от обслужва-
щия (дежурния) персонал по специална инст-
рукция, като резултатите се записват в опера-
тивния дневник.
Чл. 309. (1) Преминаването от телеуправ-
ление към местно управление може да стане
само с разрешение на диспечера или на отго-
ворното лице.
(2) Извеждането от действие на отделни ве-
риги на телеуправлението се извършва, като се
откачат краищата им.
Чл. 310. На клеморедите на пултовете, табла-
та и други подобни съоръжения не трябва да се
намират една до друга клеми, случайното свърз-
ване на които може да предизвика включване или
изключване на прекъсвачи или други апарати.
Чл. 311. (1) Отстраняването на повреди по
контролни кабели с метална обвивка или съе-
диняването на жилата им се извършва, като
металната обвивка се възстановява с помощта
на херметични муфи. Всяка муфа се регистри-
ра, като се записва името на лицето, което е
извършило обработката.
(2) Общият брой на муфите на един кабел не
трябва да бъде по-голям от дължината на този
кабел (в метри), разделена на 50.
Чл. 312. Вторичните вериги на напрежено-
вите трансформатори (без веригите на уредби-
те за автоматично регулиране на възбуждане-
то) и веригите за постоянен и променлив опера-
тивен ток трябва да са селективно защитени
чрез максималнотокови защити.
Чл. 313. Изолацията на жилата на контрол-
ните кабели в участъците от края на разделката
до клемореда трябва да има допълнително за-
щитно покритие за предпазването є от разруша-
ващото действие на въздух, светлина или масла.
Чл. 314. Експлоатационните условия на апа-
ратите на РЗА и Т и електрическите измервания
трябва да са в съответствие с изискванията на
стандартите и инструкциите по експлоатация (по
допустима температура, влажност, вибрации и др.)
Г л а в а  д е в е т а
СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИ-
ЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ
Чл. 315. Тази глава се отнася за техническата
експлоатация на стационарни и преносими сред-
ства за измерване на електрически величини.
Чл. 316. Монтирането на стационарни сред-
ства за измерване трябва да съответства на
изискванията на Наредбата за устройство на
електрическите уредби.
Чл. 317. При подмяна на средства за измер-
ване трябва да се спазва предвиденият в проек-
та клас на точност.
Чл. 318. Отговорникът за техническата екс-
плоатация на енергообзавеждането трябва да
съобщава незабавно на електроснабдителното
предприятие за всички забелязани повреди в
електромерите за търговско измерване на елек-
трическата енергия.
Чл. 319. Всички средства за измерване под-
лежат на ремонт и регулиране при явни повре-
ди и когато техните грешки превишават допус-
тимите за означения клас на точност.
Чл. 320. (1) Работите по монтирането, сме-
нянето и разместването на измервателни тран-
сформатори, към чиито вторични вериги са
включени електромери за заплащане на елект-
рическа енергия, се извършват от експлоатира-
щите ги предприятия с предварително разре-
шение на електропреносната (електроразпре-
делителната) организация и в присъствието на
неин представител.
(2) Проверката на електромерите за търговс-
ко измерване на електрическа енергия се извър-
шва от електроразпределителната организация.
Чл. 321. За всички средства за измерване трябва
да се съставят паспорти, в които се вписват резул-
татите от извършените ремонти и проверки.
Чл. 322. Персоналът, обслужващ технологич-
ни съоръжения с монтирани върху тях средства
за измерване, носи отговорност за състоянието и
опазването им. За всички нередности в работата
на средства за измерване този персонал уведомя-
ва лицето, отговарящо за енергийното стопанст-
во на предприятието (организацията). Забранено
е отварянето на апаратите от цеховия персонал.
Чл. 323. Средства за измерване се подлагат
на ведомствена проверка след всеки ремонт.
Освен задължителните по стандарта означения