Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
Чл. 35. (1) Специфичното количество вода,
изтичащо от водопроводната мрежа при ава-
рия или теч в определен участък от ВС, се опре-
деля чрез техническия показател “специфична
моментна реална загуба на вода” (qспм).
(2) Специфичната моментна реална загуба
на вода в m3/h Ч km се изразява като отношение
на моментното количество на реалните загуби
на вода в разглеждания водопроводен участък
и дължината на водопроводите в него. Тя се
определя по формулата:
Qрм
qспм = –––––
(3),
Lуч
където:
Qрм е
моментната реална загуба на вода в раз-
глеждания участък или количеството
изтекла вода при аварията, опреде-
лено чрез натурно измерване или чрез
изчисления, m3/h;
Lуч
— дължината на водопроводната мрежа в
разглеждания участък на ВС, без дължи-
ната на водопроводните отклонения, km.
Чл. 36. При отчитане на фактора “брой на
водопроводните отклонения” в определен учас-
тък от ВС специфичните реални загуби на вода
се определят чрез техническия показател “спе-
цифични реални загуби на брой водопроводни
отклонения” (qоткл) в m3 на 1 брой водопровод-
но отклонение на ден. Този показател се опре-
деля по формулата:
Q7
qоткл = –––––
(4),
N.365
където N е броят на водопроводните отклоне-
ния в разглеждания участък.
Чл. 37. В зависимост от подаваното специ-
фично количество вода във ВС, определено като
отношение на общото количество вода на входа
на системата и дължината на водопроводите, ВС
се класифицират по големина, както следва:
1. тип 1—със специфично водоподаване над
15 000 m3/km годишно;
2. тип 2—със специфично водоподаване от
5000 до 15 000 m3/km годишно;
3. тип 3—със специфично водоподаване от
5000 до 2000 m3/km годишно.
Чл. 38. Специфичните реални загуби на вода
при трите типа ВС се класифицират по следни-
те критерии и в зависимост от граничните стой-
ности, посочени в таблица 2:
1. малки загуби на вода—за водопроводи в
добро експлоатационно състояние;
2. средни загуби на вода—когато установе-
ните специфични реални загуби на вода не над-
вишават повече от два пъти определените по
т. 1 загуби за съответния тип ВС;
3. големи загуби на вода—когато установе-
ните специфични реални загуби на вода надви-
шават от 2 до 5 пъти загубите по т. 1 за съответ-
ния тип ВС;
4. много големи загуби на вода—когато ус-
тановените специфични реални загуби на вода
надвишават над пет пъти определените по т. 1
загуби за съответния тип ВС.
Чл. 39. Граничните стойности на специфич-
ните реални загуби на вода във ВС са съгласно
таблица 2.
Таблица 2
Видове
Типове ВС
загуби,
m3/h Ч km
тип 1
тип 2
тип 3
Малки
до 0,25
до 0,08
до 0,03
Средни
0,25—0,42
0,08—0,14
0,03—0,06
Големи
0,42—0,68
0,14—0,23
0,06—0,10
Много
над 0,68
над 0,23
над 0,10
големи
Чл. 40. (1) Специфичните реални загуби на
вода за една ВС се определят като средноарит-
метична стойност. Те могат да бъдат определе-
ни и за група ВС, които се обслужват от един
оператор и са от един тип, определен съгласно
чл. 38 и 39. Пример за изчисляване на специ-
фичните реални загуби на вода е показан в при-
ложение № 5.
(2) Специфичните реални загуби на вода за
отделни участъци на една ВС могат да се разли-
чават съществено от средните є стойности при
наличие на нови или реконструирани участъци,
които имат съществени различия в експлоата-
ционното състояние.
(3) Граничните стойности на специфичните
реални загуби на вода намаляват от тип 1 към
тип 3 на ВС. Причина за тази зависимост са
намаляващият брой и гъстотата на водопровод-
ните отклонения, както и по-голямата техни-
ческа сложност на по-големите ВС, при които
специфичното водоподаване е по-голямо.
Раздел II
Определяне на допустимите нива на общите
загуби на вода
Чл. 41. Допустимите нива на общите загуби
на вода се определят въз основа на:
1. определените специфични реални загуби
на вода;
2. оценка на търговските загуби на вода;
3. оценка на необходимите разходи за намаля-
ване на общите загуби на вода до приемливи нива;
4. оценка на ползите от намаляването на
общите загуби на вода до приемливите нива,
определени съгласно чл. 44 и 45.