Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Чл. 673. Конструктивни изменения по стъл-
бовете и на другите елементи от ВЛ могат да се
правят при планов ремонт само по одобрен по
съответния ред проект.
Чл. 674. (1) Плановите ремонти и реконст-
рукции на ВЛ, преминаващи през селскостопан-
ски обекти, се извършват съгласувано със соб-
ствениците или ползвателите на земите по вре-
ме, когато не се причиняват вреди на селско-
стопанската продукция.
(2) При извършване на аварийно-възстано-
вителни работи собствениците или ползвате-
лите на имотите се уведомяват и обезщетяват,
ако са им нанесени щети.
Чл. 675. За съкращаване на времето за лик-
видиране на повредите по ВЛ в електроснабди-
телното предприятие се съхранява авариен за-
пас от необходимите материали и детайли.
Чл. 676. (1) Организациите, експлоатиращи
ВЛ със съвместно окачени проводници, извър-
шват плановите ремонти в съгласувани между
тях срокове.
(2) В аварийни случаи ремонтните работи се
извършват с предварително уведомяване на
съответната страна.
Чл. 677. Въздушните линии, обслужвани от
две или повече електроснабдителни предприя-
тия, се изключват за профилактика, текущо
поддържане или основен ремонт по съгласува-
ни графици между тях с минимално времетра-
ене на изключването.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т а
СИЛОВИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ
Чл. 678. При експлоатацията на силовите
кабелни линии се осигурява непрекъсваемост и
надеждност на работата им, като се извършват
техническо обслужване и основен ремонт в съ-
ответствие с изискванията на завода—произво-
дител на кабелите, или с посочените от него
стандарти.
Чл. 679. (1) Всеки енергиен обект за приети-
те в редовна експлоатация кабелни линии с
напрежение над 1 kV освен документацията по
чл. 14 и 66 комплектува и поддържа актуална
следната документация:
1. екзекутивен чертеж на трасето с отбелязани
места на съединителните муфи, изпълнен в ма-
щаб 1 : 200 или 1 : 500 и с нанесени координати;
2. документ за заснемане на трасето и нана-
сяне в кадастъра;
3. чертеж на профила на трасето на кабелна-
та линия в местата на пресичане с пътища и други
комуникации за кабелни линии с напрежение
20 kV и по-високо, а при особено сложни трасе-
та—и за кабелни линии с напрежение 6—10 kV;
4. акт за монтаж на кабелните глави и муфи;
5. акт за състоянието на кабела на барабаните;
6. акт за монтаж на устройствата за защита
на кабелните линии от електрохимична коро-
зия (ако такава е предвидена);
7. протокол за целостта на тоководещите
жила и на медния екран/мантия на кабелите;
8. акт за загряване на кабелите при полагане
в студено време.
(2) За кабелните линии с напрежение 110 kV
и по-високо освен документацията по ал. 1 се
изискват допълнително:
1. протоколи за заводските изпитвания на
кабелите, муфите, главите и захранващата с
масло апаратура;
2. протоколи за измерване на активното съп-
ротивление и работния капацитет на тоководе-
щите жила на кабелите;
3. протоколи за изпитване на маслото на
всички елементи от линията;
4. протоколи за изпитване на захранващите
агрегати и маслени резервоари;
5. протоколи за проверка на системите за
сигнализация и автоматично изключване при
ненормално налягане на маслото;
6. протоколи за проверка на наличието на
неразтворен въздух във всички секции на мас-
лонапълнена кабелна линия;
7. акт за усилията на теглене при полагане
на кабелите.
Чл. 680. (1) За всяка кабелна линия, въведе-
на в експлоатация, се определят и записват в
местните инструкции продължително допусти-
мите натоварвания и кратковременните аварий-
ни претоварвания по ток.
(2) Натоварванията и претоварванията на
кабелите по ток, както и продължителността
им по време се определят на основание на тех-
ническата документация на завода производи-
тел за участък от трасето с най-неблагоприят-
ни топлинни условия, ако дължината на този
участък е не по-малка от 10 m.
(3) На скалите на амперметрите на кабелни-
те линии се нанася запис за най-голямата до-
пустима стойност на натоварването.
(4) За кабелни линии, намиращи се в експло-
атация повече от 15 години, претоварването по
ток не може да надвишава 10 на сто.
Чл. 681. В кабелните инженерни съоръже-
ния системно се контролират топлинният ре-
жим на работа на кабелите, състоянието и дейс-
твието на системите за вентилация и отводня-
ване. Температурата на въздуха в кабелните
тунели, канали, шахти и камери през летния
период не може да надвишава температурата
на външния въздух с повече от 10 °С.
Чл. 682. За всяка кабелна линия се води до-
сие, включващо паспорт с техническите данни,
документите по чл. 14, 66 и 679, сведения за вида
на възникналите повреди, извършените ремон-
ти и изпитвания.
Чл. 683. (1) Всяка кабелна линия се означава
с единен диспечерски номер или с наименова-
ние. Линии, съставени от няколко паралелни
клона, носят един и същи номер и различни
буквени означения (А, Б, В и т.н.).
(2) На всички кабелни линии се поставят
марки с надписи, устойчиви на въздействието
на околната среда, както следва:
1. в началото и в края на линията—диспе-
черски номер/наименование, тип, напрежение,
сечение на кабела и име на обекта, до който е
положена кабелната линия;