Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 55

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
Чл. 74. При преминаване през блата и блатис-
ти местности газопроводите се полагат подземно
и с минимален брой хоризонтални колена.
Чл. 75. (1) При пресичане на подземни раз-
пределителни газопроводи с железопътни и трам-
вайни линии се спазват следните най-малки свет-
ли хоризонтални разстояния от газопроводите:
1. до стрелките и кръстовищата на трамвай-
ните линии—3 m;
2. до стрелките на железопътните линии—10 m;
3. до опорите на контактната мрежа на елек-
трическия транспорт—0,5 m.
(2) Допуска се в стеснени условия при съ-
ществуващо застрояване разстоянията по ал. 1
да се намаляват до 50 на сто.
Чл. 76. (1) При пресичането на пътища, же-
лезопътни и трамвайни линии се използва за-
щитен стоманен кожух, чиято външна повърх-
ност се изолира.
(2) Краищата на кожуха по ал. 1 се уплътня-
ват, като на единия му край се предвиждат кон-
тролна тръба с изпускателна свещ и защитно
покритие.
(3) В междутръбното пространство се допус-
ка поставяне на експлоатационния кабел на
телемеханиката, телефона и дренажния кабел
на електрохимичната защита, предназначени да
обслужват разпределителните мрежи.
(4) Краищата на кожуха се проектират на
разстояние най-малко от:
1. най-външното водоотвеждащо съоръже-
ние на железопътната линия—0,5 m;
2. крайната железопътна релса—3 m;
3. крайната трамвайна релса—2 m;
4. основата на насипи на железопътни и трам-
вайни линии—1 m.
(5) Допуска се в стеснени условия на изгра-
дени градски части разстоянията по ал. 4 да се
намаляват до 50 на сто.
(6) Вертикалното разстояние от горната
повърхност на кожуха е най-малко:
1. при преминаване по открит способ—1 m
до главата на железопътната релса;
2. при хоризонтално сондиране—1,7 m до
главата на железопътната релса;
3. при преминаване под трамвайни линии и
железопътни линии на индустриални железо-
пътни клонове—1 m до главата на железопът-
ната релса.
(7) Диаметърът на защитния кожух се пред-
вижда най-малко с два стандартни диаметъра
по-голям от диаметъра на газопровода.
Раздел VII
Съоръжения на разпределителни мрежи
Чл. 77. (1) Неразделна част от разпредели-
телната мрежа са съоръженията, необходими за:
1. намаляване и/или ограничаване на наля-
гането;
2. поддържане на налягането в рамките на
изискваните граници;
3. измерване разхода на природен газ;
4. автоматично поддържане на зададен режим;
5. филтриране на природния газ—при необ-
ходимост;
6. допълнително одориране—при необходи-
мост.
(2) Съоръженията на разпределителната
мрежа са:
1. газорегулаторни пунктове (ГРП), АГРС и
газорегулаторни табла (ГРТ);
2. газорегулаторни и измервателни пункто-
ве (ГРИП) и газорегулаторни и измервателни
табла (ГРИТ);
3. газоизмервателни пунктове (ГИП) и газо-
измервателни табла (ГИТ).
Чл. 78. Съоръженията на разпределителна-
та мрежа се проектират така, че тяхното уст-
ройство, функционални изисквания и показа-
тели да отговарят на изискванията на БДС EN
12186, БДС EN 12279 и БДС EN 1776.
Чл. 79. В помещенията, в които се предвижда
монтиране на съоръженията, се проектират ава-
рийна вентилация с осемкратен въздухообмен
във взривобезопасно изпълнение, която се
включва автоматично и подава звуков и светли-
нен сигнал, и шумоизолация за осигуряване на
допустимите санитарно-хигиенни изисквания.
Чл. 80. Съоръженията на разпределителна-
та мрежа се осигуряват с физическа защита
срещу достъп на трети лица и се обозначават с
ясно видими знаци, забраняващи ползването на
открит огън, и с табели с телефонния номер на
аварийната служба на оператора на газопровод-
ната мрежа.
Чл. 81. При електрохимична защита оборуд-
ването на ГРП (АГРС) и ГРТ се изолира елек-
трически от защитавания газопровод.
Чл. 82. Газорегулаторните пунктове и табла
в зависимост от налягането се проектират и
изграждат, както следва:
1. с входящо налягане, по-малко или равно
на 0,5 МРа—за монтаж вътре в сградите в шкаф,
извън сградите—на открито или в шкаф, разпо-
ложен частично или изцяло извън сградата или
подземно в шахта;
2. с входящо налягане, по-голямо от 0,5 МРа—
извън сградите в самостоятелни постройки, в
шкаф, на открито или подземно в шахта;
3. с входящо налягане до 0,5 МРа и капаци-
тет до 70 m3/h; в този случай ГРИП може да се
полагат до електрически съоръжения.
Чл. 83. (1) Предвижда се монтиране на авто-
матично защитно устройство срещу повишава-
не на изходящото налягане над максималното
инцидентно при:
1. максимално входящо работно налягане над
0,01 МРа;
2. максимално входящо работно налягане,
по-високо от налягането при комбинирано из-
питване или от налягането при изпитване на
якост на изходящия газопровод.
(2) Не се изисква защита от недопустимо
повишаване на налягането при максимални
входни работни налягания, равни или по-мал-
ки от 0,01 МРа.