Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 123

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  123  
S
200 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ 
на напречното сечение на димоотвода:
а) най-малкият размер при околна температура;
б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън.
Забележки: 
Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е) и непроницаемост 
и изолираща способност (ЕI), многосекторната клапа за управление на дима трябва:
а) да бъде изпитана двустранно;
б) да премине изпитване за поддръжка на отварянето, и
в) да постигне 360 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номи­
налната площ на напречното сечение на димоотвода по време на изпитването на огън:
1. най-малкият размер при околна температура;
2. най-големият размер при околна температура и по време на изпитването на огън.
Класификацията се допълва от символа „multi“, означаващ годност за употреба при ня­
колко пожарни сектора.
Със символите „ved“, „vew“, „vedw“ и/или „hod“, „how“, „hodw“ се отбелязва, че клапите 
са подходящи за вертикална и/или за хоризонтална употреба заедно с монтиране в ди­
моотвод или в стена/под, или в двете съответно.
„H“ показва, че многосекторна клапа за управление на дима може да задоволи непро­
ницаемост (Е) или непроницаемост и изолираща способност (ЕI) за класифицирания 
период/време с хоризонтална ос на геометрията.
„V“ показва, че многосекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроница­
емост (Е) или непроницаемост и изолираща способност (ЕI) за класифицирания период/
време с вертикална ос на геометрията.
С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба до тези стойности 
на подналягане, измерени в Pa при околна температура.
С добавяне на „АА“ се показва употреба с устройства, които осигуряват автоматично 
активиране, а „МА“ показва употреба с устройства, които изискват ръчна намеса или 
осигуряват автоматично активиране.
С добавяне на „C300“, „C10000“, „CMOD“ или „С300(N)“, „С10000(N)“, „СМОD(N)“ се показва, че 
продуктът е подходящ за употреба само в системи за управление на дим, напълно кон­
тролирани системи за управление на дима и системи за управление на дима в екологич­
ни системи или са модулиращи клапи за управление на дима, които са за употреба във 
всяка система, която има управление или променлива позиция, изпитана съответно под 
натоварване или без натоварване (N).
С добавяне на „HOT 400/30“ (висока температура при работа) се посочва, че многосек­
торната клапа за управление на дима може да бъде отворена или затворена в границите 
на 30 min при температура, по-ниска от 400 °С.
Отнася се за: димни прегради 
Стандарт/и 
БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 12101-1 
Класификация:
D600 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
DH 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
Отнася се за: вентилатори с механично задвижване за управление на дим и топлина, включително 
връзки (конектори)
Стандарт/и 
БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 12101-3, БДС ISO 834-1 
Класификация: 
F200 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
F300 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
F400 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
F600 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
F842 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
Отнася се за: вентилатори на естествена тяга за управление на дим и топлина
Стандарт/и 
БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 12101-2 
Класификация:
B300 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
B600 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
BƟ
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360