Държавен вестник, бр. 31, 2014 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  31
4. за газови централи с комбиниран цикъл 
се представя поотделно информацията за га­
зовата и термичната част според изискванията 
за съответните централи по т. 1 – 3;
5. за електрически централи, използващи 
други неконвенционални енергийни източници, 
преди включване в паралел с ЕЕС се предста­
вят данни, които са специфични за съответния 
енергиен източник.
(3) Преди включване на електрическата 
централа в паралел с мрежата за основните 
електрически и енергийни съоръжения произ­
водителят представя следните данни:
1. за възбудителната система и автоматичния 
регулатор на възбуждане:
а) производител, принципна схема на възбу­
дителната система и регулатора на възбуждане, 
включваща и резервната система за възбуждане, 
ако има такава;
б) блокова схема на регулатора на възбуж­
дане, включително диапазон на промяна на 
параметрите, според блоковата схема;
в) блокова схема на системния стабилизатор 
и диапазон на промяна на параметрите;
2. за системата за регулиране на турбината:
а) производител и блокова схема на регу­
лиращата система, включително диапазон на 
промяна на параметрите на регулиране;
б) мъртва зона на регулатора по честота, 
възможност за промяна на зоната на нечувст­
вителност;
в) статизъм на регулирането по честота, 
възможност за промяна на статизма;
3. данни за собствените нужди на блоковете 
и за най-големите двигатели и други големи 
консуматори, захранвани от собствените нужди;
4. технически заводски данни за първич­
ните съоръжения – силови трансформатори, 
прекъсвачи, измервателни трансформатори;
5. еднолинейна схема на централата, на 
която са обозначени местата на присъединя­
ване на основното оборудване и първичните 
съоръжения;
6. блокова схема на организацията на ре­
лейната защита на територията на централа­
та – въздействие, присъединяване към измер­
вателните трансформатори, тип и производител 
на отделните видове релейни защити;
7. данни за предвидените по проект настрой­
ки на релейните защити на територията на 
централата в първични величини – импеданс, 
ток, напрежение, закъснение по време;
8. заводски данни за средствата, чрез които 
електрическата централа се включва в АСДУ, 
монтажни схеми и документ, потвърждаващ 
разрешението на ползваните честоти.
Чл. 79. В процеса на редовна експлоатация 
при предвиждане или възникване на промяна 
в техническите данни по чл. 77 и 78 присъеди­
нените производители на електрическа енергия 
представят на мрежовия оператор актуализи­
рана информация в срок не по-късно от:
1. един месец преди осъществяването на 
проект за промяна;
2. три дни след възникването на промяна 
вследствие на авария или ремонт.
Г л а в а  п е т а
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧ­
НИЦИ
Раздел I
Присъединяване на обекти за производство 
на електрическа енергия от възобновяеми из­
точници по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 от 
Закона за енергията от възобновяеми източници
Чл. 80. (1) Лицата, които желаят да изградят 
енергиен обект за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми източници или да 
увеличат инсталираната електрическа мощност 
на централа за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми източници, подават 
до оператора на разпределителната мрежа за 
съответния район за инсталирана мощност до 
5 МW и до оператора на преносната мрежа за 
инсталирана мощност над 5 МW заявления 
за присъединяване по образец на оператора в 
посочен от тях район и ниво на напрежение, 
одобрени по чл. 22, ал. 5 ЗЕВИ.
(2) В заявлението се посочват: 
1. наименованието и местонахождението 
(адресът) на обекта;
2. срокът за въвеждане на обекта в експло­
атация;
3. инсталираната генерираща мощност, ре­
жимите на работа, прогнозното производство 
на електрическа енергия (помесечен график) 
по етапи на въвеждане в експлоатация, тех­
ническите данни на основните съоръжения и 
на обекта като цяло;
4. изискванията към сигурността на захранва­
не на собствените нужди по групи и мощности;
5. необходимостта от електрозахранване за 
нуждите на строителството;
6. основните характеристики на първичния 
енергоносител;
7. други технически данни по преценка на 
производителя;
8. точен адрес за кореспонденция, телефон, 
факс и адрес на електронна поща на лицето –
заявител.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ, удостоверяващ вещните права 
върху имота;
2. копие на виза за проектиране или одобрен 
ПУП, когато издаването им е задължително 
съгласно разпоредбите по ЗУТ;
3. копие от платежен документ за внесена 
по сметка на оператора на съответната мрежа 
гаранция за участие в процедурата по реда на 
чл. 23, ал. 8 ЗЕВИ;