Държавен вестник, бр. 69, 2025 г., стр. 21

БРОЙ  69	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21   
(3) При липса на техническа възможност 
за изпълнение на изискването по ал. 2 се до­
пуска проектиране на един противопожарен 
резервоар и една помпена станция, които да 
бъдат разположени на разстояние не по-голямо 
от 150 m само от единия портал на тунела.
(4) Работните противопожарни помпени 
модули се осигуряват с резервни противопо­
жарни помпени модули 100 % и се осигуряват 
с електрическо захранване от два независими 
източника с автоматично превключване.
(5) Противопожарните резервоари за вода 
се вентилират с вентилационни тръби.
(6) Противопожарните резервоари, помпе­
ните станции и водопроводите за пожарогасене 
се защитават срещу замръзване.
(7) Материалът на противопожарните тръ­
бопроводи и на закрепването им в тунела е 
корозионно устойчив съгласно изискванията 
на БДС EN 10217-7 „Заварени стоманени тръби 
за работа под налягане. Технически условия 
на доставката. Част 7: Тръби от неръждаема 
стомана“.“
§ 76. Член 505 се изменя така:
„Чл. 505. Критериите за приемане на АСПГИ 
за наводняване или пяна са в съответствие 
с изискванията на инструкциите на произ­
водителя.“
§ 77. Член 506 се изменя така:
„Чл. 506. Критериите за приемане на АСПГИ 
с водна мъгла са в съответствие с § 8 от БДС 
ЕN 14972-1 и DIOM наръчника.“
§ 78. Член 507 се изменя така:
„Чл. 507. Водоснабдяването за пожарогасене 
в пътните тунели включва:
1. източник на вода;
2. помпена станция с противопожарни 
помпени модули;
3. противопожарен тръбопровод за гасене 
в тунела;
4. места на свързване на противопожарния 
тръбопровод с ПХ;
5. места за пълнене.“
§ 79. Член 508 се изменя така:
„Чл. 508. (1) За пътни тунели с еднопосочно 
движение и дължина над 500 m се предвижда 
най-малко един противопожарен тръбопровод 
с ПХ във всяка тунелна тръба за движение. 
(2) При пътни тунели с една тунелна тръба 
за двупосочно движение и дължина над 500 m 
се предвиждат по един противопожарен тръ­
бопровод с ПХ от всяка страна на пътното 
платно. 
(3) За подаване на вода от противопожар­
ните тръбопроводи за пожарогасене в тунела 
се проектират надземни ПХ (съгласно БДС 
EN 14384 „Надземни пожарни хидранти ко­
лонков тип“) с номинален диаметър DN 80 и с 
минимум два изпускателни отвора с номина­
лен диаметър на всеки от тях не по-малък от 
65 mm, оборудвани със съединители „Щорц“. 
Пожарните хидранти се разполагат на защи­
тени от повреда места в тунела при височина 
от нивото на пътните тротоари до центъра 
на изпускателните отвори на хидрантите не 
по-малка от 0,60 m и не по-голяма от 1,20 m. 
(4) Противопожарните тръбопроводи с ПХ 
в тунела се проектират сключени.
(5) Противопожарните тръбопроводи с 
ПХ се оразмеряват за минимален дебит от 
81,0 m3/h (22,5 l/s) при едновременна работа 
на 3 броя ПХ и минимална продължителност 
на действие от 180 min (3 часа). Минималното 
налягане на проектната кота на прилежащото 
ниво на пътния тротоар при най-отдалечения 
и неблагоприятно разположен ПХ трябва да 
бъде не по-малко от 0,6 МРа, когато се пода­
ва вода и от други 2 броя ПХ, свързани към 
същия тръбопровод. 
(6) Пожарните хидранти са предвидени на 
порталите на всеки тунел, а вътре в тунела 
ПХ се разполагат в пожарни ниши, отстоящи 
една от друга на разстояние не по-голямо от 
150 m. При пътни тунели с една тунелна тръба 
за двупосочно движение и дължина над 500 m 
ПХ се разполагат в пожарни ниши от двете 
страни на пътното платно на разстояние не 
по-голямо от 150 m. Допуска се разполагане на 
пожарни хидранти и аварийни станции в една 
ниша при запазване функционалната достъп­
ност и безопасността на двете съоръжения.“
§ 80. Член 509 се изменя така:
„Чл. 509. (1) Когато необходимото во­
доснабдяване за пожарогасене не може да 
бъде осигурено от водоснабдителна система, 
се предвиждат един или повече резервоари 
за вода и помпени модули, разположени на 
разстояние не по-голямо от 150 m извън пор­
талите на тунела, за да се осигури необходи­
мият минимален дебит и напор за ПХ при 
условията на самостоятелно водоснабдяване 
за пожарогасене. 
(2) Противопожарните помпени модули по 
ал. 1 се захранват от два независими източника 
на електрическа енергия с автоматично прев­
ключване. Производителността на пожарните 
помпи трябва да осигурява проектния дебит 
и налягане за пожарогасене. 
(3) Работният обем на противопожарния 
резервоар се оразмерява за осигуряване на 
необходимия минимален дебит и минимал­
ната продължителност на действие съгласно 
чл. 508, ал. 5. 
(4) Резервоарите по ал. 1 съхраняват не­
обходимото количество вода за пожарогасене 
и се разполагат до всеки портал на тунела, 
за да се осигури двустранно захранване на 
сключения противопожарен тръбопровод.