Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 12

С Т Р .  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(4) Херметичният кожух и свързващите тръ-
бопроводи трябва да са херметични при наляга-
не 10 kPa.
Чл. 90. (1) Газопроводите на АГУ се изработ-
ват от безшевни тръби от мед, неръждаема сто-
мана или от стомана с неръждаемо покритие.
(2) Медните газопроводи трябва да са защи-
тени с гумено или пластмасово покритие.
(3) Външният диаметър на газопроводите не
трябва да надвишава 12 mm и дебелината на
стената им да не е по-малка от 0,8 mm.
(4) Газопроводите се монтират по такъв
начин, че да не могат да се повреждат от вибра-
ции и повърхностите им да не могат да се трият
в елементите на автомобила. Разстоянието
между две точки на закрепване на газопровода
не трябва да превишава 1 m.
(5) Газопроводите не се разполагат в зони,
в които се монтира крик за повдигане на авто-
мобила.
(6) В местата на закрепване тръбите се за-
хващат така, че да няма контакт метал с метал. 
Чл. 91. Съединенията между елементите на
автомобилната газова уредба трябва да са раз-
глобяеми, да са възможно най-малък брой и да
се разполагат в удобни и достъпни за проверка
места.
Чл. 92. Газопроводите от неръждаема сто-
мана се присъединяват посредством фитинги
от неръждаема стомана.
Чл. 93. (1) Газопроводите, преминаващи през
пътническото отделение и затвореното багаж-
но отделение на автомобила, трябва да са с
възможно най-малка дължина. В тези отделе-
ния не се допуска наличие на съединения с из-
ключение на съединенията на херметичния
кожух и съединенията между газопровода и
устройството за пълнене на резервоара.
(2) Съединенията между резервоара и уст-
ройството за пълнене на резервоара трябва да
имат защитно покритие срещу въздействието
на втечнения въглеводороден газ и възможност
за изпускане директно в атмосферата на евен-
туални пропуски на газ.
Чл. 94. (1) Устройството за пълнене на ре-
зервоара да е осигурено срещу завъртане и пред-
пазено от замърсяване и попадане на вода.
(2) Когато резервоарът е монтиран в пътни-
ческото или багажното отделение, устройство-
то за пълнене се поставя откъм външната стра-
на на автомобила.
Раздел IХ
Горивни уредби и отвеждане на димните газове
Чл. 95. Устройството на горивните уредби,
монтирани към съоръжения за промишлени
топлинни процеси, трябва да отговаря на изис-
кванията на БДС EN 746-2.
Чл. 96. Устройствата, предназначени за от-
веждане на димните газове от газовите уреди
и от горивните уредби, трябва да съответст-
ват на изискванията на Наредбата за устройс-
тво и безопасна експлоатация на преносните
и разпределителните газопроводи, на съоръ-
женията, инсталациите и уредите за приро-
ден газ, приета с Постановление № 232 на Ми-
нистерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 97 от
2002 г.).
Раздел Х
Помещения за газови съоръжения и
инсталации
Чл. 97. (1) Газовите съоръжения и инста-
лации не се монтират в помещения, чийто под
е разположен по-ниско от нивото на околния
терен.
(2) Допуска се газови съоръжения, газопро-
води, газови инсталации, горивни уредби и га-
зови уреди да се монтират в самостоятелно
помещение, чийто под е разположен по-ниско
от нивото на околния терен, ако:
1. помещението е газодимоуплътнено, подът
му е изпълнен под формата на котлован с висо-
чина 0,2 m, облицовката на стените, таваните и
подовете му са от негорими материали, отделе-
но е от останалите помещения с пожарозащит-
на преграда с граница на огнеустойчивост 60 min
и самозатварящи се врати с граница на огнеус-
тойчивост 60 min;
2. помещението има газсигнализаторна ин-
сталация с датчици на височина 0,1 m от пода,
която при достигане на концентрация на газа
във въздуха 20 на сто от долната граница на
възпламеняемост се задейства, като:
а) затвори на електромагнитен вентил,
монтиран на захранващия газопровод извън
сградата;
б) включи пожарна аварийна вентилация с
осемкратен въздухообмен за един час;
в) изключи електрическото захранване и
включи евакуационно осветление във взриво-
защитено изпълнение;
г) включи звуков и светлинен сигнал на фа-
садата на сградата или в помещение с постоян-
но пребиваване на хора.
Чл. 98. (1) Производствените помещения, в
които са монтирани газопроводи, газови съо-
ръжения, газови инсталации, помпи, компре-
сори, изпарителни инсталации, смесителни
инсталации и газови уреди, помещенията на
газоснабдителните станции и пунктовете за
пълнене на бутилки, както и помещенията, в
които се разполагат бутилки, захранващи с газ
бутилковите инсталации, трябва да имат естес-
твено осветление, постоянно действаща венти-
лация, осигуряваща достатъчен въздухообмен,
звукова и светлинна сигнализация, задейства-
ща се при достигане концентрация на втечне-
ния въглеводороден газ във въздуха 20 на сто от
долната граница на възпламеняемост, и аварий-
на вентилация в зоните или помещенията, в
които при аварии може да се образуват взриво-
опасни концентрации.
(2) Помещенията в газоснабдителните стан-
ции, както и помещенията, в които са монтира-
ни помпи, компресори, изпарителни инстала-