Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 8

С Т Р .  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
Чл. 45. (1) На смукателния тръбопровод на
компресора се монтират спирателна арматура
и кондензатосъбирател с продухвателна свещ.
(2) На нагнетателния тръбопровод на ком-
пресора се монтират спирателна арматура, мас-
лоотделител и възвратен и предпазен клапан.
(3) Компресорът трябва да е защитен с под-
ходящо устройство срещу попадане на течна фаза
на газа в него.
Чл. 46. Уплътненията на помпите и компре-
сорите трябва да осигуряват надеждна защита
от изтичане на газ и да са изработени от мате-
риали, устойчиви на въздействието на втечне-
ни въглеводородни газове и масло.
Чл. 47. (1) Изпарителят и арматурата на
монтираните на открито изпарителни инстала-
ции се поставят в метален шкаф с отвори за
вентилация в горната и долната му част.
(2) Разстоянието между изпарителните ин-
сталации и сгради не трябва да бъде по-малко от:
1. 3 m—при производителност до 36 kg/h;
2. 7,5 m—при производителност от 37 до
227 kg/h;
3. 15 m—при производителност, по-голяма
от 227 kg.
Чл. 48. Изпарителите за втечнени въглево-
дородни газове трябва да имат средства за из-
мерване на налягането в тях и регулиращи и
предпазни устройства:
1. срещу замръзване на топлоносителя;
2. за контрол и регулиране нивото на течна-
та фаза в изпарителя;
3. срещу повишаване на налягането в изпа-
рителя над допустимото;
4. за регулиране на налягането след изпари-
теля;
5. срещу повишаване на налягането в изхо-
дящия газопровод над допустимото;
6. срещу повишаване на температурата на
газа над 80 °С след изпарителя.
Чл. 49. Смесителните инсталации се монти-
рат на открито или в самостоятелни или произ-
водствени сгради.
Чл. 50. (1) Смесване на газ с въздух в сме-
сителните инсталации се извършва при наля-
гане на газа до 0,5 МРа, като се поддържа кон-
центрация на сместа, превишаваща не по-
малко от два пъти горната є граница на въз-
пламеняване.
(2) На изходящия от смесителната камера
газопровод се монтира устройство, прекратя-
ващо автоматично постъпването на сместа в
газопровода, ако съставът є наближи удвоена-
та горна граница на възпламеняване.
(3) На газопроводите, които подават газ и
въздух към смесителната камера, се монтират
възвратни клапани, устройства за автоматично
поддържане на зададеното съотношение на газ
и въздух и устройства, спиращи подаването на
компонентите в камерата, при прекратяване на
притока на някой от тях.
Раздел IV
Газорегулаторни инсталации
Чл. 51. На газорегулаторните инсталации с
входящо налягане на газа в тях над 0,01 МРа се
монтират:
1. спирателна арматура на входящия и изхо-
дящия тръбопровод;
2. филтър пред регулатора на налягане;
3. предпазно-отсекателен клапан, монтиран
пред регулатора на налягане или конструктив-
но вграден в него; предпазно-отсекателният
клапан трябва да се задейства при повишаване
на налягането след регулатора до максимално-
то инцидентно налягане и при понижаване на
налягането под стойност, определена в проек-
та, ако е необходимо;
4. регулатор на налягане, поддържащ авто-
матично налягането на газа след него с допус-
тимо отклонение ± 10 на сто;
5. предпазен клапан, монтиран след регула-
тора, с пропускателна способност не по-малка
от 5 на сто от максималния дебит на газ от ре-
гулатора и условен диаметър не по-малък от
15 mm; клапанът трябва да се задейства при пре-
вишаване на налягането след регулатора с не
повече от 5 на сто над максималното инциден-
тно налягане;
6. монитор в случаите, когато по техноло-
гични причини е недопустимо прекратяване
подаването на газ;
7. свещи за продухване и обезвъздушаване на
газорегулаторните инсталации, защитени от по-
падане на валежи в тях и снабдени с две последо-
вателно монтирани спирателни арматури, разпо-
ложени в началото на свещта, с условен диаме-
тър не по-малък от 15 mm, когато газът се отвеж-
да в атмосферата; свещите да са с вътрешен диа-
метър не по-малък от този на арматурата, да имат
минимален брой колена, да са с възходящ наклон
и да отвеждат газа на безопасно място;
8. средства за измерване налягането на газа
пред и след филтъра и след регулатора на на-
лягане.
Чл. 52. Площадките на монтираните на от-
крито газорегулаторни инсталации се ограж-
дат с негорима решетъчна ограда с височина не
по-малка от 2,5 m, а самите инсталации трябва
да са защитени от мълнии.
Чл. 53. Пристройките и металните шкафо-
ве, в които са монтирани газорегулаторните ин-
сталации, трябва да имат вентилационни отво-
ри в горната и долната си част.
Чл. 54. (1) Електрическото осветление, уре-
дите и средствата за измерване с електрическо
захранване в помещенията и на откритите пло-
щадки на газорегулаторните инсталации тряб-
ва да са във взривозащитено изпълнение.
(2) Зоните на откритите площадки, в които
се прилагат изискванията на ал. 1, трябва да
отговарят на Наредба № 2 от 1987 г. за противо-
пожарните строително-технически норми.
Чл. 55. Не се допуска монтиране на газоре-
гулаторни инсталации:
1. в помещения на жилищните, администра-
тивните, общественообслужващите и офис сгра-
ди, с изключение на котелните помещения на
тези сгради, ако подаваният към газорегулатор-
ната инсталация газ е с налягане до 0,3 МРа;
2. в помещения и на площадки, разположени
под нивото на околния терен, ако помещенията
не отговарят на изискванията на чл. 97, ал. 2;