Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 59

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
Чл. 326. Механизацията и съоръженията на
складовете за въглища се поддържат в състоя-
ние, осигуряващо нормалната им работа и про-
изводителност.
Чл. 327. Не се допуска работата на товаропо-
демни устройства при наличие на пукнатини в
носещата металоконструкция, разкъсани сто-
манени въжета, неизправни спирачки, крайни
изключватели и ограничители.
Чл. 328. Не се допуска работа на лентови
транспортни устройства при неизправна или
неработеща по дължината на лентите система
за аварийно спиране.
Чл. 329. Устройствата за подаване на въг-
лища се управляват автоматично или дистан-
ционно от централно табло за управление и са
осигурени с подходящи защити, блокировки и
сигнализация, поддържани постоянно в из-
правност.
Чл. 330. В галериите и закритите естакади
на лентовите транспортьори, пресипните въз-
ли на основния тракт и тракта за подаване на
въглища от склада, в дробилния корпус и в под-
земните части на разтоварващите устройства
се поддържа температура, която не позволява
замръзване на въглищата и на обслужващите
пътеки и площадки.
Чл. 331. Въглищата се надробяват на късове
с предвидената в проекта едрина.
Чл. 332. (1) Преди подаване на въглищата в
дробилките и мелниците механизирано се от-
делят и отстраняват металните и дървесните
предмети.
(2) Не се допуска експлоатация на устройс-
твата за подаване на въглища при неработещи
съоръжения за улавяне на метални и дървени
предмети.
Чл. 333. Пробите от въглища се вземат и
обработват в съответствие с изискванията на
стандарта.
Чл. 334. При експлоатация на съоръжения-
та и системите за подсушаване и смилане на
въглища, както и при съставянето на експлоа-
тационни инструкции, режимни карти и наря-
ди за безопасност при работа въглищата със
съдържание на летливи вещества над 20 % на
горима маса се третират като взривоопасни.
Чл. 335. (1) Експлоатацията на сградите и
съоръженията на гориво- транспортното сто-
панство се организира по начин, изключващ
възникването на прахова експлозия, предизви-
кана от:
1. наличието на натрупан въглищен прах;
2. динамични импулси, предизвикващи за-
вихряне и смесване на праха с въздуха;
3. източник на възпламеняване на праха (вън-
шен или самозапалване).
(2) Допуска се ръчно почистване на въглищ-
ния прах само по изключение и след обилно
оросяване на праха с диспергирана вода.
(3) Не се допуска почистването на прах при
констатирани признаци на самозапалване и
горене (тлеене).
(4) Огнище на пожар (тлеещ прах) се гаси в
съответствие с вътрешна противопожарна ин-
струкция, като се използват химически пожа-
рогасители или фино диспергирана вода.
Чл. 336. (1) Механизмите и устройствата,
които са източници на запрашаване, се поддър-
жат добре уплътнени и снабдени със средства
за обезпрашаване (аспирационни уредби, хид-
рообезпрашване), осигуряващи чистота на въз-
духа в помещенията за подаване на въглища в
съответствие със санитарните норми.
(2) Аспирационните уредби осигуряват по-
чистването от прах до санитарните норми на
изхвърления в атмосферата въздух.
(3) Запрашеността и загазяването с въглеро-
ден окис в помещенията за подаване на въгли-
ща се контролират.
Раздел III
Стопанство за течни горива
Чл. 337. Стопанството за течно гориво ма-
зут осигурява непрекъснато подаване на фил-
триран и подгрят мазут в необходимото коли-
чество за котлите  с параметри (налягане и вис-
козитет), съответстващи на приетата схема
(едно/двуконтурна) за захранване на горелките
на котлите.
Чл. 338. Съоръженията за разтоварване на
мазута се поддържат в изправност, източени от
мазут след изпразването на цистерните и обе-
зопасени.
Чл. 339. За подгряване на мазутни цистерни
се използва пара с температура не по-висока
от 250 °С.
Чл. 340. Мазутът в приемните резервоари се
загрява до температура, осигуряваща нормал-
ната работа на мазутните помпи, но не по-висо-
ка от 90 °С.
Чл. 341. Външната топлоизолация на ме-
талните резервоари за мазут и вътрешното им
антикорозионно покритие се поддържат в из-
правност.
Чл. 342. Вътрешен оглед, отстраняване на
забелязани дефекти и почистване от утайки по
дъното се извършват най-малко веднъж на 10
години.
Чл. 343. Остатъците от мазут, получени при
почистване на резервоари, канали и съоръже-
ния, се извозват и изгарят на специално пред-
назначени места, съгласувани с районната ин-
спекция по опазване на околната среда (РИОС).
Чл. 344. Запасите от течно гориво в резерво-
арите и разходът му  се определят по монтира-
ните нивомерни устройства и използването на
калибровъчни таблици.
Чл. 345. При директна схема на подаване и
подгряване на мазута в напорните тръбопрово-
ди към котлите, съоръжени с механични горел-
ки, налягането на течното гориво се поддържа
с колебания не повече от 0,1 МРа и вискозитет
съгласно техническите условия на горивните
уредби на котлите.