Държавен вестник, бр. 76, 2003 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
Раздел III
Съвместимост
Чл. 28. (1) Когато някои характеристики
на електрическите съоръжения могат да оказ-
ват неблагоприятно въздействие върху други
електрически съоръжения (системи) или да
предизвикват смущения във функциониране-
то на захранващия източник на електричес-
ката уредба, трябва да се предвиждат мерки
за защита.
(2) Неблагоприятни въздействия могат да
бъдат:
1. временни пренапрежения;
2. резки промени на мощността;
3. големи пускови токове;
4. хармоници на токове;
5. високочестотни колебания;
6. токове с нулева последователност (токове
на утечка);
7. необходимост от допълнителни зазе-
мявания.
Раздел IV
Пригодност за техническа експлоатация
Чл. 29. (1) При проектирането на електри-
чески уредби в сгради се определят периодич-
ността и качеството на техническата експлоа-
тация, които могат да се реализират за целия
експлоатационен срок на съответната електри-
ческа уредба, като при необходимост се извърш-
ва и съгласуване с организацията (отговорното
лице), която ще отговаря за функционирането
на уредбата.
(2) За реализиране на предварително опре-
делена периодичност и качество на поддържа-
нето се спазват следните изисквания:
1. всички необходими периодични провер-
ки, изпитвания, поддържане и ремонти по вре-
ме на предвидения експлоатационен срок да
могат да се извършват лесно и надеждно;
2. да бъде осигурена ефективност на защити-
те с оглед гарантиране на безопасността;
3. надеждността на съоръженията, които
осигуряват правилното функциониране на уред-
бата, да съответства на предвидения експло-
атационен срок.
Г л а в а  т р е т а
ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
Защита срещу поражения от електрически ток
Чл. 30. (1) Мерките за защита срещу пора-
жения от електрически ток се прилагат за цяла-
та електрическа уредба, за част от нея или за
отделен потребител.
(2) При избора на мерки за защита срещу
поражения от електрически ток се отчитат
външните въздействия, определени в глава
втора, раздел II, които могат да влияят върху
степента на опасност от поражение от елект-
рически ток.
(3) При проектиране на комбинации от мерки
за защита не се допуска елиминиране или нама-
ляване на ефективността на отделните мерки.
Чл. 31. (1) Мерките за защита срещу дирек-
тен допир се определят в съответствие с БДС
HD 384.4.41.
(2) При проектиране на защита срещу ди-
ректен допир се спазват следните основни изиск-
вания:
1. когато защитата срещу директен допир се
реализира чрез корпусите (обвивките), се пред-
вижда степен на защита най-малко IР Х2;
2. за хоризонтално разположени и лесно
достъпни части на корпусите се предвижда сте-
пен на защита най-малко IР Х4;
3. когато изискването по т. 1 не може да
бъде спазено поради условията на експлоата-
ция или спецификата на електрическата уред-
ба, се проектират други мерки за възпрепят-
стване на случайно допиране до частите под
опасно напрежение;
4. препоръчва се проектиране на защита от
токове с нулева последователност с номинален
ток на задействане на защитния прекъсвач
до 0,03 А като допълнително мероприятие за
защита срещу директен допир в случай на отказ
на защитата или при непредпазливост на полз-
вателите на уредбата;
5. когато при експлоатацията на уредбата
определени тоководещи части трябва да бъдат
допирани, за тяхното захранване трябва да се
използва безопасно свръхниско напрежение до
25 V променливо или до 60 V постоянно напре-
жение; за електрически уредби в условия с осо-
бена опасност от поражения от електрически
ток безопасното свръхниско напрежение може
да бъде ограничено до по-ниски стойности;
6. за източници на безопасно свръхниско
напрежение могат да се използват:
а) разделящи трансформатори (вкл. ком-
плектувани с токоизправители);
б) двигател-генератори;
в) електрохимични източници (елементи или
акумулатори);
7. веригите за безопасно свръхниско напре-
жение да са електрически разделени от вериги-
те за по-високи напрежения.
Чл. 32. (1) Мерките за защита срещу инди-
ректен допир се определят в съответствие с БДС
HD 384.4.41.
(2) При проектиране на защита срещу инди-
ректен допир се спазват следните основни изиск-
вания:
1. режимът на звездния център се избира
съгласно нормативните актове за устройство
на електрическите уредби;
2. напрежението при допир, което може да се
задържи неограничено време, да не превишава
50 V променливо или 120 V постоянно напреже-
ние, а за условия с особена опасност от пораже-
ния от електрически ток да не превишава 25 V
променливо или 60 V постоянно напрежение;