Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 72

СТР.  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
C,w,m
Q
 – топлината на влагата, внесена с 
въздуха, отделена от хора и други източници 
в зоната за месеца m от охладителния период, 
kWh; това е количеството топлина, което се 
отдава на повърхността на охлаждащото тяло 
в зоната при кондензация на влагата;
C,sys,m
E
  –  необходимата допълнителна 
енергия за работата на системата за охлаждане 
(като напр. електроенергията за циркулаци­
онните помпи и т.н.), kWh;
sys
e
d
a
g
η
= η ×η × η × η представлява ефек­
тивността на цялата система за охлаждане;
e
η  – ефективността на отвеждане на то­
плината от охлаждания обем чрез охладител­
ните тела; формулите за определяне на този 
коефициент за различни видове охлаждащи 
системи са дадени в БДС EN 15243;
d
η  – ефективността на акумулирането, 
преноса и разпределението на студ от гене­
ратора на студ до зоната;
a
η  – ефективността на системата за ав­
томатично управление на студоснабдяването;
g
η  – ефективността на генератора на студ.
14.3. Брутна потребна енергия за вентилация
В случаите, когато е необходимо да се оце­
ни самостоятелно брутната потребна енергия 
за вентилация и процесът на предварително 
загряване/охлаждане на въздух е свързан и с 
процес на овлажняване/изсушаване на въз­
духа, се използват следните формули:
За вентилация в зимен режим:
(
)
(
)
ve,m
sup,m
sup,m
e,m
e,m
V,m
m
V,sys,m
d
a
g
q
ρ
h
ρ
h
1
Q
t
E
3600
η
η
η
−


=
+


×
×


, kWh	(3.102),
където:
V,m
Q
 е брутната потребна енергия за вен­
тилация на зоната за месеца m, kWh;
V,sys,m
E
  –  необходимата допълнителна 
енергия за работата на системата за венти­
лация (като напр. електроенергията за цир­
кулационните помпи, вентилаторите и т.н.) 
за месеца m, kWh;
ρе,m; ρsup,m  –  съответно плътностите на 
външния и подавания въздух, kg/m3;
qve,m – средномесечният часов дебит на 
подавания въздух в зоната, m3/h;
sup,m
h
 – енталпията на подавания в зоната 
въздух, kJ/kg;
e,m
h
 – енталпията на външния въздух, 
kJ/kg;
tm – часовете в месеца m, h;
d
η  – ефективността на преноса и раз­
пределението на топлина от генератора до 
апаратите за обработка на въздуха;
a
η  – ефективността на системата за авто­
матично управление на топлоснабдяването;
g
η   –  ефективността на генератора на 
топлина.
За вентилация в летен режим:
 
(
)
(
)
e
m
b
j
ve
e, j e, j
sup,m
sup,m
i
j j
V,m
V,sys,m
d
a
g
q
ρ
h
ρ
h
1
Q
E
3600
η
η
η
=
−


=
+


×
×


∑∑
, kWh	(3.103),
където:
V,m
Q
 е брутната потребна енергия за вен­
тилация на зоната за месеца m, kWh;
V,sys,m
E
  –  необходимата допълнителна 
енергия за работата на системата за венти­
лация (като напр. електроенергията за цир­
кулационните помпи, вентилаторите и т.н.) 
за месеца m, kWh;
im – индексът на деня в месеца m, през 
който работи вентилационната система;
jb, je – съответно началният и крайният 
час на работа на вентилационната система 
в деня i;
qve  – средният за времето на работа на 
вентилационната система часов дебит на по­
давания пресен въздух в зоната, m3/h;
ρе,j – плътността на външния въздух в j-тия 
час от денонощието за месеца m,  kg/m3;
e,j
h
 – енталпията на външния въздух в 
j-тия час от денонощието за месеца m, kJ/kg;
ρsup,m – плътносттa на подавания въздух, 
kg/m3;
sup,m
h
 – енталпията на подавания в зоната 
въздух, kJ/kg;
d
η  – ефективността на преноса и разпре­
делението на студ от генератора до апаратите 
за обработка на въздуха;
a
η  – ефективността на системата за ав­
томатично управление на студоснабдяването; 
g
η  – ефективността на генератора на студ.
Когато се определя общата енергия за ох­
лаждане и вентилация, във формула (3.103) 
енталпията на въздуха участва със стойността 
само на латентната топлина, определена по 
формулата:
h = x hw	
(3.104),
където:
x е влагосъдържанието на въздуха в съответ­
ното състояние (подаван или външен), kg/kg;
hw – енталпията на водните пари, kJ/kg, 
определена като:
hw = cpw θw + hwe	
(3.105);
cpw= 1,84 kJ/kg°C – специфичният топлинен 
капацитет на водните пари при постоянно 
налягане;
θw – температурата на водните пари за 
съответното състояние на въздуха (външен 
или подаван), °C;
hwe = 2501 kJ/kg – специфичната топлина 
на изпарение на водата при 0 °C.
14.4. Брутна потребна енергия за загряване 
на вода за битови нужди