Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
исканата изчислителна вътрешна температура 
след понижаването є в даден период. Тази то-
плинна мощност зависи от:
 – топлинния капацитет на елементите на 
сградата;
 – времето за донагряване;
 – температурния спад при понижаване на 
температурата;
 – характеристиката на автоматиката.
Отоплителната мощност за донагряване не-
винаги може да е необходима, например ако:
 – автоматиката е способна да преодолее 
влошаването през най-студените дни; 
 – топлинните (вентилационните) загуби мо-
гат да се намалят през периода на понижаване 
на температурата.
Отоплителната мощност за донагряване се 
съгласува с потребителя.
Отоплителната мощност може да бъде опре-
делена по детайлизиран начин чрез динамични 
изчислителни процедури.
В следващите случаи даденият по-долу оп-
ростен изчислителен метод може да се използва 
за определяне на допълнителната отоплителна 
мощност (за донагряване) на топлинния генератор 
и отоплителните тела:
· за жилищни сгради:
 – периодът на ограничение (нощно пониже-
ние) е 8 часа;
 – ако конструкцията на сградата не е лека 
(като конструкция с дървени рамки);
· за административни сгради:
 – периодът на ограничение е 48 часа (пони-
жаване през почивните дни); 
 – периодът на обитаване през работните дни 
е повече от 8 часа на ден;
 – вътрешната изчислителна температура е 
20 – 22 °C. 
За oтоплителни тела с висока топлинна маса 
трябва да се има предвид, че е необходимо по-
дълго време за донагряване.
Опростен метод за определяне на отоплител-
ната мощност за донагряване
Отоплителната мощност за донагряване, не-
обходима за компенсиране ефекта на отоп­ление 
с прекъсване (ФRH,i) в отопляваното пространство 
(i), се изчислява, както следва:
(23) ФRH,i = Ai ƒRH, W,
където:
iA  е площта на пода на отопляваното прос-
транство, m2;
ƒRH – корекционен фактор, който зависи от 
времето за донагряване и приетия пад на въ-
трешната температура, W/m2.
Нормативни стойности на корекционния 
фактор са дадени в 10.6, като тези данни не 
са приложими за акумулиращи отоплителни 
системи.
8. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ТОПЛИНЕН ТОВАР
Изчислителният топлинен товар може да се 
определи за отопляваното пространство, за част 
от сградата и за цялата сграда, за да се ораз-
мерят отоплителното тяло, топлообменникът, 
топлинният източник и др.
8.1. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ТОПЛИНЕН ТОВАР 
ЗА ОТОПЛЯВАНО ПРОСТРАНСТВО
За отоплявано пространство (i) изчислител-
ният топлинен товар се определя, както следва:
(24) 
i
RH
i
V
i
T
i
HL
,
,
,
,







, W,
където:
i
T ,
Φ
 са топлинните загуби от топлопремина-
ване (i), W;
i
V ,
Φ
 – топлинните загуби от вентилация за 
отопляваното пространство (i), W;
ФRH,i – отоплителната мощност за донагрява-
не, която да компенсира ефекта на отопление с 
прекъсване в отопляваното пространство (i), W.
8.2. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ТОПЛИНЕН ТОВАР 
ЗА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА ИЛИ ЗА ЦЯЛАТА 
СГРАДА
Изчислителният топлинен товар за част от 
сградата или за цялата сградат (ФHL) се определя 
по следния начин:
(25) 









i
RH
i
V
i
T
HL
,
,
,
 , W,
където:
∑Φ
i
T , е сумата на топлинните загуби от 
топлопреминаване на всички отоплявани прос-
транства, като се изключи топлопреминаването 
вътре в частта от сградата или в цялата сграда, W;
∑Φ
i
V ,  – топлинните загуби от вентилация 
на всички отоплявани пространства, като се 
изключи пренесената топлина вътре в частта 
от сградата или в цялата сграда, W.
Уравнение (25) съдържа общия дебит за 
сградата. Доколкото дебитът на всяко помеще-
ние се основава на най-лошия случай за него, 
не е уместно да се сумират дебитите за всички 
пространства, тъй като най-лошият случай се 
наблюдава в част от помещенията едновременно. 
Дебитът за сградата 
i
V
∑ се изчислява, както 
следва:
При система без вентилация:
(26) 
inf,i
min,i
i
V
max 0.5
V
,
V


=






∑
∑
∑



;
При система с вентилация:
(27) 


i
inf,i
su,i
mech,inf,i
V
V
0.5
V
1 η
V
V












,
където 
V
η  е ефективността на системите за 
оползотворяване на топлината на отработения 
въздух; в случай че няма такава система, 
V
η =0.
За оразмеряването на топлинния генератор 
се използва осреднена 24-часова стойност. Ако 
приточният въздух се загрява в съседна система, 
необходимият топлинен товар ще бъде изчислен 
за нея.

i
RH ,  – сумата на топлинните мощности на 
всички отоплявани пространства, необходими 
за компенсиране ефекта на прекъсваното отоп­
ление, W.
9. ОПРОСТЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МЕТОД
Опростеният изчислителен метод се прилага за 
съставяне на задание за проектиране, за изработ-
ване на идейни проекти, за прединвестиционни 
проучвания, за извършване на експресни оценки. 
При тези изчисления външните размери се 
използват като основни (фиг. 7). При определяне 
на вертикалните размери дебелината на пода 
на сутерена може да не се взема предвид. При 
определяне на хоризонталните размери вътреш-
ните стени могат да се разглеждат с половината 
от тяхната дебелина.