Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 71

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  71  
§ 232. В чл. 325 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „стълбищата“ се 
заменя с думите „евакуационните стълбища“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. спазват изискванията на чл. 319, ал. 2 
и 3 – за строежи от всички групи с вътрешни 
стълбища;
3. създава повишено налягане в стълбищата 
и асансьорните шахти или в пожарозащитното 
преддверие пред стълбищата и асансьорните 
шахти на всеки етаж – за строежи от I и II 
група.“
2. В ал. 2, т. 1 цифрата „2“ се заменя с 
числото „0,90“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Откритите въздушни зони се обезопа-
сяват с парапети с височина най-малко 1,4 m.“
§ 233. В чл. 326 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При оразмеряването на вентилационни 
системи за създаване на повишено налягане в 
стълбищата, асансьорните шахти и пожароза-
щитните преддверия разликата в налягането 
между тях и съседните пространства (поме-
щения, преддверия и коридори) е в границите 
от 20 до 80 Ра.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Оразмеряването на вентилационни 
системи по ал. 1 може да се извърши и при 
спазване изискванията на БДС EN 12101-6 
„Системи за управление на дим и топлина. 
Част 6: Изисквания за системи с диферен-
циално налягане. Комплекти“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из-
меня така:
„(5) За етажно подаване на въздух в 
стълбището, асансьорните шахти или пожа-
розащитното преддверие се проектират въз-
духопроводи от строителни продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2, като 
отворите са в горната част на етажните нива. 
За асансьорите се допуска директно подаване 
на въздух в асансьорните шахти.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 234. В чл. 327 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За етажните евакуационни пътища 
(коридори, холове и вестибюли) се проектират 
вентилационни системи за отвеждане на про-
дуктите на горене с отвори в най-отдалечените 
от етажните входове към стълбищата части 
на хоризонтално разстояние един от друг не 
повече от 20 m и с височина (на долната им 
част) най-малко 0,2 m над горния край на 
вратите на етажното ниво. Вентилационните 
шахти или въздухопроводите за принудител-
но засмукване на продуктите на горене от 
всеки етаж и за нагнетяване на свеж въздух 
се предвиждат с огнеустойчивост най-малко 
EI 60, изпълнени от строителни продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Вентилационните системи за отвеж-
дане на продуктите на горене се проектират 
механични с кратност 12 h-1 или естествени с 
площ на отворите 1 % от площта на коридора.
(5) За компенсация на обема на отведените 
продукти на горене се проектира механична 
или естествена система за подаване на свеж 
въздух с кратност или площ на отворите съ-
гласно ал. 4.“
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Оразмеряването на вентилационни-
те системи за отвеждане на продуктите на 
горене може да се извърши и при спазване 
изискванията на БДС EN 12101-6 „Системи 
за управление на дим и топлина. Част 6: 
Изисквания за системи с диференциално 
налягане. Комплекти“.
(7) Допуска се да не се предвижда система 
за отдимяване на етажните евакуационни 
пътища в строежи от всички класове на 
функционална пожарна опасност от I и II 
група при максимално разстояние от изхода 
на най-отдалеченото помещение до входа в 
пожарозащитно преддверие или евакуационно 
стълбище не повече от 8 m, както и в строежи 
от подклас на функционална пожарна опасност 
Ф1.3 от I и II група с естествено осветени 
коридори (с остъкление с площ не по-малка 
от 5 % от площта на коридора).“
§ 235. В чл. 328 ал. 1 се изменя така:
„(1) Максималната дължина на евакуаци-
онния път от вратата на най-отдалеченото 
помещение до вход в съседна защитена зона, 
в съседна безопасна зона или в евакуационно 
стълбище не трябва да превишава:
1. при път за евакуация в една посока – 20 m;
2. при пътища за евакуация в две или по-
вече посоки – 30 m.“
§ 236. В чл. 329 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от групи“ се заличават.
2. В ал. 2 след думата „покритията“ се до-
бавят думите „с класове по реакция на огън“.
3. В ал. 3 думата „стълбища“ се заменя с 
„евакуационните стълбища“.
§ 237. В чл. 330 се правят следните изме-
нения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) За фасади на строежи от І и ІІ група 
се разрешава използването на топлоизола-
ционни продукти с класове по реакция на 
огън В, С и D, разделени на площи до 80 m2 
посредством ивици, и с най-външен слой от 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.