Държавен вестник, бр. 11, 2017 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  11
(5) Допуска се намаляване с 1/5 на безопас-
ните разстояния по ал. 1, когато в обектите 
за съхранение и производство на ОБВВПИ е 
предвидено водно защитно съоръжение, на-
маляващо енергията на взрива, а безопасните 
разстояния по ал. 2 се намаляват съгласно 
забележките в приложение № 7.
Чл. 16. (1) Пътищата за противопожарни 
цели за строежи за ОБВВПИ се проектират 
сключени, с трайна настилка.
(2) Разрешават се задънени (тупикови) пъ-
тища за противопожарни цели, завършващи с 
площадка с размери най-малко 12 m x 12 m, 
разположени едностранно по цялата дължина 
на сгради и съоръжения с широчина до 30 m 
и дължина до 120 m и двустранно – за сгради 
и съоръжения с широчина от 30 m до 60 m и 
дължина до 120 m.
(3) Пътищата за противопожарни цели се 
проектират с широчина най-малко 3,5 m. За 
строежи за ОБВВПИ със застроена площ, 
по-голяма от 500 m2, пътищата за противо-
пожарни цели се проектират с широчина 
най-малко 6 m. 
(4) Външният габаритен радиус на пътя 
при завой е не по-малък от 10,5 m.
(5) Пътищата към водоизточниците, които 
се използват за водоснабдяване за пожаро-
гасене, се проектират при водоизточника с 
обход или с площадка с размери най-малко 
12 m на 12 m.
Чл. 17. За строежите за ОБВВПИ се 
предвиждат елементи за физическа защита 
и комбинация на продуктите, влагани в тях 
според класификатора на строежите по клас 
на физическа сигурност, определен с Наредба 
№ РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изис-
квания за физическа сигурност на строежите 
(Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г.) (ДВ, бр. 1 
от 2017 г.).
Раздел IIІ
Проектиране на строежи за ОБВВПИ
Чл. 18. С инвестиционния проект за строежи 
за ОБВВПИ се определят строежите (сгра-
дите и площадките) с потенциалния риск от 
взрив в зависимост от технологичния процес 
и оценката за управление на риска, която е 
част от заданието за проектиране.
Чл. 19. (1) Строежите за ОБВВПИ с по-
тенциален риск от взрив се проектират с 
конструктивни елементи с клас по реакция на 
огън А1 или А2 и при спазване на следните 
изисквания:
1. конструкцията се разделя на секции с 
възможност за отделяне на секциите с риск 
от взрив;
2. ограничава се площта на секциите с 
риск от взрив;
3. проектират се защитни мерки между 
секциите с риск от взрив.
(2) Покривите на строежите по ал. 1 се 
проектират от негорими материали и лес-
норазрушаващи се леки и лесноизхвърлящи 
се при взрив строителни елементи. Това из-
искване се прилага и за стените на сгради с 
два и повече етажа.
Чл. 20. (1) Стопанските, административните 
и други обслужващи сгради се проектират 
като самостоятелни сгради отделно от про-
изводствените и складовите сгради.
(2) В производствени и складови сгради с 
потенциален риск от взрив се допуска проек-
тиране на помещения за спомагателни и об-
служващи дейности (оперативно управление, 
за съблекални, бани и др.) в най-безопасните 
за тях места и когато това се изисква, с тех-
нологията на производство или съхранение.
(3) Паркингите на територията на строежи 
за ОБВВПИ се устройват на най-малко 30 m 
от сградите и съоръженията с потенциален 
риск от взрив. 
(4) Сградите по ал. 1 и обслужващите 
съоръжения, проектирани на територията 
на строежи за ОБВВПИ, се проектират при 
спазване на изискванията на Наредба № Iз-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (Наредба № Iз-1971 от 2009 г.) (ДВ, 
бр. 96 от 2009 г.). 
Чл. 21. (1) Площите, обемите и помещени-
ята на складовете за ОБВВПИ се определят 
с технологичните изисквания в заданието за 
проектиране в зависимост от вида и количе-
ството на ОБВВПИ, а при складове за съхра-
нение на ВВ, боеприпаси и пиротехнически 
изделия – и в съответствие с допустимото им 
количество и допустимото съвместяване на 
различни групи ВВ и боеприпаси.
(2) Подземните складове за ВВ се про-
ектират като камери или ниши, които се 
разполагат така, че взрив в една от тях да не 
предизвиква детонация в съседните камери 
или ниши.
Чл. 22. (1) В инвестиционния проект на 
строежи за ОБВВПИ се определят необходи-
мите пожаротехнически средства за първона-
чално гасене на пожари (носими или возими 
пожарогасители) в зависимост от вида и 
количеството на произвежданите и съхраня-
ваните вещества и площта на помещенията.
(2) Предвижданите при проектирането 
строителни продукти се класифицират по 
отношение на реакцията им на огън в съответ-
ствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2016/364 на 
Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифи-
цирането на експлоатационните показатели за 
реакцията на огън на строителните продукти 
в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 
на Европейския парламент и на Съвета.