Държавен вестник, бр. 8, 2016 г., стр. 121

БРОЙ  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  121  
Група 
обекти
Описание
6
Видеосистема
7
Високоговорителна уредба
8
Алармени системи
9
Утаители и шлюзове
10
Система за радиопредавания в тунела
11
Енергоснабдяване
12
Експлоатационна техника (вентилация 
на помещенията, системи за известяване 
при проникване с взлом и др.)
Чл. 589. (1) За достоверност на централния 
компютър се прилагат задължителни подходя-
щи методи за проверка на софтуера поради пре-
модулирането отчасти на комплексните връзки 
в блоковете за управление от глобалните про-
верки.
(2) За успешното извършване на проверките 
в блоковете за управление трябва да е налице 
възможността всички вътрешни интерфейси за 
данни да се превключат на симулационен ре-
жим. При симулацията стойностите на парамет- 
рите трябва да могат да се параметрират отвън. 
Всички изходни сигнали (включване на венти-
латори, команди за включване на светофарната 
уредба и др.) трябва също да се изключат от 
процеса. Към всички външни интерфейси за 
данни през автономен блок за проверка/управ- 
ление се подават съответните данни за проце-
са. С този блок за проверка/управление всич-
ки групи обекти могат да бъдат симулирани и 
да бъдат зададени всички възможни състояния 
на процесите („симулатор на тунела“). Всички 
програмни реакции, които се изискват в рамки-
те на автоматичните функции, се запаметяват 
в блока за проверка/управление и се оценяват 
под формата на доклад за изпитване. Този до-
клад документира качественото състояние на 
цялото техническо съоръжение за управление.
Чл. 590. (1) Нивото за ръчно управление 
е възможност за централно превключване на 
ръчно управление за няколко избрани функции, 
като се заобикаля техниката за управление. 
Чрез тях по правило могат да се обслужват ос-
ветлението, затварянето на тунела за движение 
и ако има такива, избрани програми за вен-
тилация при пожар (фиг. 38). Инсталира се в 
работното помещение или на друго подходящо 
място (например при входа/изхода на тунела).
(2) Системата SCADA трябва да е в състоя-
ние да предостави възможност на оператора да 
стартира предварително програмирани сцена-
рии, адаптирани към тунелната ситуация (усло-
вия за движение – условия за вентилация и др.) 
за управление на тунелното оборудване. Тези 
сценарии може да се генерират автоматично от 
системата или да се извикат ръчно от оператора.
(3) Сценариите може да се разделят на след-
ните категории:
1. автоматични сценарии, активирани един-
ствено от системата;
2. полуавтоматични сценарии, активирани 
само след потвърждение от страна на оператора;
3. ръчни сценарии, които се активират един-
ствено от оператора.
Чл. 591. Нивото на включване подава всич-
ки необходими данни към блока за управление, 
приема команди за управление, изпълнява ги и 
връща съобщения за състоянието. Чрез прости 
обслужващи елементи в комутационния шкаф 
отделни технически елементи от оборудването 
може да се включват ръчно, след което отново 
следват съобщения за състоянието.
Чл. 592. Съобщенията за смущения в техни-
ческите съоръжения са разделени на три класа 
в зависимост от тяхното значение:
1. с приоритет 1 – съобщения за смущения, 
които изискват незабавна реакция;
2. с приоритет 2 – съобщения за смущения, 
които ограничават функциите на съоръжение-
то, но не изискват незабавни действия;
3. с приоритет 3 – съобщения за смущения, 
които ограничават незначително функциите 
на съоръжението; тяхното отстраняване се из-
вършва при следващия цикъл дейности по под-
дръжката.
Чл. 593. (1) В случай на отказ на съоръже-
ние се разработва стратегия с цел поддържане 
на експлоатацията на пътния тунел. Смущения-
та, съобщенията, измерванията, експлоатацион-
ните състояния, които трябва да се индикират, 
както и видът на тяхното представяне и обра-
ботка трябва да могат да се параметрират. Ак-
тивни (още налични) смущения се представят 
на екрана чрез мигане на символа. Евентуално 
може да се включи алармен акустичен сигнал.
(2) Отстранени, но още неквитирани (с вър-
нат сигнал за изпълнена команда) смущения се 
индикират чрез постоянно светене на символа. 
Квитирането трябва да се протоколира – с вре-
ме и име на ползвателя.
Чл. 594. (1) Съобщенията за произшествия 
(повреди, катастрофи и пожари) се активират от:
1. алармени сигнали;
2. сигнал за пожар;
3. отваряне на аварийните станции;
4. изваждане на пожарогасителя;
5. отваряне на вратите на аварийните изходи;
6. повишени стойности за влошаване на ви-
димостта като предупредителен сигнал;
7. откриване на задръстване като предупре-
дителен сигнал.
(2) При съобщенията за произшествия се 
различават предупредителни и основни аларме-
ни сигнали. Те се предават по оптичен и акус-
тичен път към контролния пункт и се квити-
рат оттам. Трябва да се разпоредят аварийни 
мерки в съответствие с оперативните планове 
за аварийна намеса (аварийни планове). Освен 
това автоматичното известяване за пожар (чрез 
пожароизвестителни инсталации, проверка на 
достоверност на измерените стойности за ви-
димостта в съответствие с приложение № 21, 
откриване на дим чрез видеокамерите) предиз-
виква директно алармирането на службата за 
противопожарна защита, активира затварянето 
на тунела за движение, вентилацията за пожар, 
включването на осветлението за ориентация и 
дневното осветление на максимална степен.