Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 61

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
7. стойността на напрежението на шините
на кондензаторната уредба или на шините на
най-близкото разпределително устройство;
8. изправността на веригата на устройството
за разреждане;
9. изправността на всички контакти на токо-
водещите шини, заземяването, разединители-
те, прекъсвачите и др.;
10. наличието и изправността на блокиров-
ките за безопасност;
11. наличието и качеството на защитните
средства—разрядна щанга, диелектрични ръка-
вици и др. и на противопожарните уреди и съо-
ръжения.
Чл. 310. (1) Извънредни огледи на конденза-
торните уредби се правят при появяването на
разряди, шум в кондензаторите, при повишава-
не на напрежението на клемите или температу-
рата на околния въздух до максимално допус-
тимите стойности.
(2) Всички огледи и откритите по време на
огледите неизправности в кондензаторните
батерии се отбелязват в експлоатационния
дневник.
(3) При оглед на включена кондензаторна
уредба се забранява снемането или отварянето
на предпазните огради.
Чл. 311. Почистването на повърхността на
изолаторите, кондензаторите, апаратурата и
корпусите от прах и друго замърсяване се из-
вършва при изключена батерия и с периодич-
ност, определена от енергетика.
Чл. 312. Забранява се експлоатацията на
кондензаторите:
1. ако напрежението на шините, към които
са включени кондензаторите, превишава
110 % от номиналното напрежение на конден-
заторите;
2. при температури на околната среда извън
допустимия диапазон за кондензаторите от да-
дения тип;
3. при наличие на пукнатини по стените на
кондензаторите;
4. при неравномерно натоварване на фазите
на кондензаторната уредба над 10 % от средна-
та стойност на тока;
5. при ток на батерията, превишаващ 130 %
от номиналната му стойност;
6. при изтичане на масло от кондензаторите;
7. при повреждане на порцеланов изолатор.
Чл. 313. Текущ ремонт на кондензаторните
уредби за напрежение до и над 1000 V се извър-
шва при изключена уредба и най-малко един
път годишно.
Чл. 314. Текущият ремонт на кондензатори-
те включва:
1. проверка на степента на затягането на
гайките в контактните съединения;
2. проверка с омметър на целостта на стопя-
емите вложки;
3. външен оглед на качеството на връзките
със заземителния контур;
4. почистване на повърхността на изолато-
рите, корпусите на кондензаторите, апаратура-
та и металните арматури от прах и други замър-
сявания;
5. измерване на капацитета на всеки кон-
дензатор при кондензатори за напрежение над
1000 V;
6. проверка с мегаомметър за липса на кор-
пусно съединение в кондензаторите;
7. запояване с мек припой на местата със
следи от просмукване на масло, включително
на местата на монтиране на проходните изола-
тори към капаците на кондензаторите;
8. подмяна на бракуваните секции на бате-
рията или на отделни кондензатори;
9. изпробване на действието на релейната
защита и на задвижването на прекъсвачите.
Чл. 315. При оглед или основен и текущ
ремонт на основните съоръжения на прием-
ниците на електрическа енергия—електро-
двигатели и трансформатори, към клемите на
които непосредствено са включени конденза-
торни батерии, монтирани в едно и също по-
мещение с тези съоръжения, се извършва ед-
новременно оглед или ремонт на тези кон-
дензатори.
Чл. 316. (1) Капацитетът на кондензаторите
се измерва с точност не по-малка от 2 % и се
оформя в протокол за получените резултати.
(2) При увеличаване на капацитета на кон-
дензаторите вследствие на остаряване на ди-
електрика, съответно при увеличаване на ак-
тивния ток, кондензаторната батерия се из-
ключва.
(3) Граничното увеличаване на капацитета
се дава от инструкцията на производителя.
Чл. 317. (1) Периодичността, обхватът и
нормите за изпитване на кондензаторните уред-
би са съгласно приложение № 10.
(2) Профилактичните изпитвания с високо
напрежение с промишлена честота се извърш-
ват по време на основните ремонти.
(3) На изпитване с напрежение с промишле-
на честота се подлагат само кондензатори с
номинално напрежение до 10 kV.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 318. Изискванията по тази глава се от-
насят за техническата експлоатация на стацио-
нарни киселинни и алкални акумулаторни ба-
терии (отворен тип), както и за новия тип сухи
капсуловани, необслужваеми батерии.
Чл. 319. Осветлението за помещенията на
акумулаторните батерии се избира съгласно
изискванията на Наредба № 3 за устройството
на електрическите уредби и електропроводни-
те линии.