Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 31

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1 и 2
Примерен списък на изходните събития, които
трябва да се отчитат при оценката на безопас-
ността на ИЯИ
1. Отказ на източниците на електрозахранване:
1.1. отказ на системите за нормално електроза-
хранване.
2. Внасяне на положителна реактивност:
2.1. критичност при работа с ядреното гориво (греш-
ка при презареждане);
2.2. авария при пускане на реактора;
2.3. отказ на регулиращ орган или негов механичен
компонент;
2.4. отказ на привод или на системата за управле-
ние на регулиращите органи;
2.5. отказ на други елементи за регулиране на реак-
тивността (забавител, отражател на неутрони и др.);
2.6. небалансирано положение на регулиращите
органи;
2.7. отказ или разрушаване на конструкционни ком-
поненти;
2.8. добавяне на студена вода;
2.9. изменения в забавителя (например образуване
или запълване на кухини);
2.10. влияние на експерименти и експериментални
устройства (например заливане с вода, образуване на
кухини, температурни ефекти, въвеждане или отстра-
няване на делящи се или поглъщащи материали);
2.11. недостатъчна за спиране реактивност;
2.12. непреднамерено извличане на регулиращи
органи;
2.13. грешки при техническото обслужване на сис-
темите за регулиране на реактивността.
3. Прекратяване на циркулацията през активната
зона на реактора:
3.1. отказ на циркулационна помпа;
3.2. снижаване разхода на топлоносител в контура
на топлоносителя (например отказ на клапан, запуш-
ване на тръбопровод или топлообменник);
3.3. влияние на отказ или неправилно изпълнение
на действия при провеждане на експеримент;
3.4. отказ на система за аварийно охлаждане;
3.5. скъсване на тръбопроводи от контура на топло-
носителя, водещо до прекратяване на циркулацията;
3.6. запушване на канал в ядреното гориво;
3.7. неправилно разпределение на мощността (нап-
ример поради небалансирано положение на регулира-
щите органи, експерименти в активната зона или пре-
зареждане на гориво);
3.8. намаляване обема на топлоносителя вследст-
вие на поставяне на байпаси на активната зона;
3.9. неправилно функциониране на системата за
регулиране мощността на реактора;
3.10. отклонения от нормата на налягането в систе-
ма и излизането му извън установените предели;
3.11. прекратяване на топлоотвеждането (например
отказ на клапан или помпа, разрушаване на компонент
от системата).
4. Загуба на топлоносител:
4.1. скъсване на тръбопровод с топлоносител от
контура на топлоносителя;
4.2. повреждане на басейна;
4.3. изпразване на басейна;
4.4. повреждане на експериментални канали или
други включени към реактора устройства.
5. Неправилно използване на оборудване или ком-
поненти или техен отказ:
5.1. повреждане обвивките на топлоотделящите
елементи;
5.2. механична повреда на активната зона или гори-
вото (например при работа с горивото, падане на кон-
тейнер върху горивото);
5.3. критичност на съхраняваното ядрено гориво;
5.4. отказ на система за локализация или вентилация;
5.5. проникване на топлоносител в горивото при
транспортиране или при съхраняване;
5.6. загуба или снижаване нивото на биологичната
защита;
5.7. отказ на експериментални устройства или ма-
териали;
5.8. превишаване на номиналните параметри на
ядреното гориво.
6. Особени вътрешни събития:
6.1. вътрешни пожари или взривове;
6.2. вътрешно наводняване;
6.3. отказ на спомагателни системи;
6.4. инциденти, свързани с физическата защита и
сигурността;
6.5. неправилно функциониране на реактора вслед-
ствие на експерименти;
6.6. несанкциониран достъп в контролираните зони.
7. Външни събития:
7.1. земетресения;
7.2. наводнения (включително разкъсване на язо-
вирни стени);
7.3. смерчове (торнадо) и свързаните с тях летящи
предмети;
7.4. урагани, бури и мълнии;
7.5. взривове;
7.6. авиокатастрофи;
7.7. пожари;
7.8. разливане на токсични вещества;
7.9. транспортни аварии;
7.10. влияние на съседни инсталации.
8. Човешки грешки.
Приложение № 2
към чл. 31
Фактори, условия и критерии за избор на
площадка за разполагане на изследователски
реактори
1. Не се допуска разполагането на ИЯИ на площад-
ки, разположени непосредствено върху активни разсе-
ди; на площадки, характеризиращи се с интензитет на
максималните разчетни земетресения (МРЗ) с вероят-
ност 1.10-4 1/ г. по-голям от 9-а степен по скалата на
сеизмичната активност на Медведев—Шпонхойер—
Карник (MSK-64), и на територии, разполагането вър-
ху които е забранено със закон или с акт на Министер-
ския съвет на Република България.
2. Неблагоприятни за разполагане на ИЯИ са:
2.1. териториите около действащи вулкани или ак-
тивен кален вулканизъм;
2.2. териториите, подложени на действието на цу-
нами, катастрофални високи води или наводнения;
2.3. териториите, които могат да бъдат залети от
вълната при разкъсване на язовирни стени;
2.4. зоните на преминаване на кални (селеви) потоци;
2.5. районите, чиято сеизмичност се характеризи-
ра с интензитет на МРЗ, по-висок от 7-а степен по
скалата MSK-64;
2.6. териториите, на които са констатирани съвре-
менни диференцирани движения на земната кора (вер-
тикални със скорост над 10 мм/г., хоризонтални—над
50 мм/г.);
2.7. зоните на тектонични нарушения;
2.8. районите с развиващ се карст (термокарст);
2.9. териториите с изоставени мини или други из-
копни работи;