Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 39

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
дадено на началника на смяната на цеха или на
дежурния инженер на централата; електрозад-
вижването се включва или изключва само от
оперативния персонал на електрическия цех.
Чл. 106. (1) Включването на неелектричес-
ка уредба/мрежа в работа или оставането в опе-
ративен резерв след окончателно завършване
на работите и закриване на наряда се разреша-
ва от дежурния инженер/диспечер.
(2) Операциите по включването се записват в
оперативния дневник на цеха, в който е издаден
нарядът, като се отбелязва часът на включване и
фамилията на лицето, разрешило включването.
Раздел XIII
Работа с нареждане
Чл. 107. (1) С нареждане могат да се извърш-
ват работи, за които не се изискват специални
мерки за безопасност и предварителна подго-
товка на работното място, като:
1. работи без спиране на основни съоръже-
ния на безопасно разстояние от движещи се час-
ти, горещи повърхности и без огневи и заваръч-
ни работи в пожаро- и взривоопасни участъци;
2. работи по спомагателни съоръжения, които
при случайно изключване при извършването им
не нарушават работата на основни съоръжения.
(2) За работите с нареждане преките ръко-
водители (началниците на цехове/направления/
райони/звена/отдели) изготвят списъци, утвър-
дени от работодателя/главния инженер.
(3) Лицата от оперативния/оперативно-ре-
монтния персонал могат да извършват работа
без наряд с разрешение на дежурния инженер/
диспечер в следните случаи:
1. при малки по обем и времетраене (до един
час) работи;
2. при нетърпящи отлагане работи за от-
страняване на неизправности в машина или съ-
оръжение, които могат да доведат до аварии и
злополуки;
3. в случай на авария за бързо локализиране
и изолиране на повреден участък, елемент, съ-
оръжение или машина, както и за възстановя-
ване на нормалната им работа, когато това може
да стане до края на смяната;
4. за почистване, боядисване, изолационни
работи и други подобни дейности.
Чл. 108. (1) Нареждането за работа се дава
на изпълнителя/наблюдаващия устно—непос-
редствено или чрез средство за телекомуника-
ция, изразено точно и ясно, и се записва:
1. в оперативния дневник на началник смя-
ната на цеха/звеното—за уредби с дежурен пер-
сонал;
2. в дневника за регистриране на работите на
оперативно-ремонтния персонал или на диспе-
чера—за топлопреносните мрежи.
(2) Записът в дневника съдържа най-малко:
1. място, вид на извършваната работа и срок
за изпълнение;
2. условия за изпълнение на работата;
3. име и фамилия на изпълнителя на работа-
та/наблюдаващия и на членовете на бригадата
с квалификационните им групи;
4. име и фамилия на лицето, издало нареж-
дането, дата, час и подпис;
5. име и фамилия на лицето, приело нарежда-
нето, когато нареждането е предадено чрез сред-
ство за телекомуникация, дата, час и подпис.
Чл. 109. Изпълнителят на работата/наблю-
даващият след получаване на нареждането е
длъжен:
1. да заведе бригадата на работното място и
да посочи границите на обектите за работа;
2. да запознае членовете на бригадата с ус-
ловията за извършване на работата и да ги ин-
структира за безопасното є изпълнение;
3. да упражнява контрол на членовете на
бригадата за спазване на мерките за безопас-
ност и сам да ги спазва;
4. след завършване на работата да остави
работното място почистено и подредено и да
изведе бригадата.
Чл. 110. При извършване на работа с на-
реждане може да не се определя отговорен
ръководител.
Чл. 111. (1) Завършването на работата в не-
електрически уредби/мрежи с оперативен пер-
сонал се документира със запис в оперативния
дневник с часа на завършване и подпис на из-
пълнителя на работата/наблюдаващия.
(2) В уредби без оперативен персонал за-
вършването на работата се документира в днев-
ника за регистриране на работите на оператив-
но-ремонтния персонал, като се записва часът
на завършване и изпълнителят на работата/
наблюдаващият се подписва, след което уведо-
мява дежурния диспечер.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 112. Работите, извършвани в действащи
неелектрически уредби/мрежи по отношение на
мерките за безопасност, се разделят на три ка-
тегории:
1. работи с пълно изключване/спиране на енер-
гийния носител (вода, пара, газ, гориво и др.);
2. работи с частично изключване/спиране на
енергийния носител;
3. работи без изключване/спиране на енер-
гийния носител.
Чл. 113. (1) С пълно изключване/спиране
на енергийния носител работите се извърш-
ват при цялостно изолиране на неелектричес-
ката уредба/мрежа и без наличие на енергиен
носител в нея.
(2) Когато работите по ал. 1 се извършват по
общ наряд, подготовката за тях включва цялост-
но обезопасяване на уредбата/мрежата.