Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 99

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
б) включване и изключване на кондензаторни
батерии, присъединени към съответната разпреде-
лителна мрежа;
4. електроенергийният системен оператор осъ-
ществява контрол за изпълнението на графиците по
напрежение в местата на присъединяване на мрежи-
те или уредбите на ползвателите към електропре-
носната мрежа;
5. производителите на електрическа енергия са
длъжни:
а) да поддържат напреженията в мястото на
присъединяване към електропреносната мрежа в
съответствие с планирания график в съгласувани-
те граници;
б) да изпълняват незабавно диспечерските на-
реждания за промяна на планирания график по нап-
режение;
в) в аварийни условия, с цел поддържане на за-
дадения график по напрежение/реактивна мощ-
ност, да изпълняват диспечерските нареждания за
повишаване на реактивната мощност, което може
да изисква намаляване на активната мощност на
производствените агрегати, без да нарушават тех-
ническите характеристики на синхронните гене-
ратори;
г) да изпълняват незабавно диспечерските нареж-
дания за преминаване от режим “поддържане на
зададено напрежение” към режим “поддържане на
зададена реактивна мощност” и обратно;
д) производствените агрегати трябва да рабо-
тят с постоянно въведени в работа автоматични
регулатори на възбуждането на синхронни генера-
тори (АРВ), като приоритетният им режим е “ре-
гулатор по напрежение”; системните стабилиза-
тори (PSS) трябва да се включват автоматично след
влизането на генератора в паралел с ЕЕС и да се
изключват автоматично при преминаване на бло-
ка в островен режим или при отделяне от мрежа-
та; самоволното извеждане на PSS от персонала на
централата се смята за неизпълнение на диспечер-
ско нареждане;
е) да осъществяват автоматичен надзор за из-
пълнението на зададените графици по напрежение;
6. операторите на разпределителни мрежи са
длъжни да изпълняват разпорежданията на елект-
роенергийния системен оператор във връзка с под-
държане на напреженията в местата на присъединя-
ване на разпределителната към електропреносната
мрежа в съгласуваните граници;
7. производителите, които експлоатират ТЕЦ с
единична мощност на генериращите агрегати, по-
голяма от 25 MVA, или ВЕЦ или ВяЕЦ с обща мощ-
ност на генериращите агрегати, по-голяма от
10 MVA, трябва да участват в регулирането на нап-
режението в мястото на присъединяване към елек-
тропреносната мрежа в съответствие с технически-
те си възможности и съгласно изискванията на елек-
троенергийния системен оператор; когато произво-
дителят не е в състояние да изпълни това условие, в
договора по чл. 62 между електроенергийния систе-
мен оператор и производителя трябва да се догово-
рят специфични условия (отделна услуга за регули-
ране на напрежението).
Чл. 159. Всички условия за предоставянето и из-
ползването на допълнителната услуга “регулиране
на напрежението” се уреждат с договор за допълни-
телни услуги, сключен между производителя и елек-
троенергийния системен оператор.
Раздел V
Преодоляване на теснините в електропреносната
мрежа и по междусистемните електропроводи
Чл. 160. (1) Целта на преодоляването на тесни-
ните (недостатъчната преносна способност) е да
гарантира сигурната и безаварийна работа на елек-
троенергийната система при задоволяване в мак-
симална степен на потребностите на ползватели-
те на електропреносната мрежа от пренос на елек-
троенергия.
(2) В процеса на управление на електроенергий-
ната система в реално време електроенергийният
системен оператор е длъжен да поддържа определе-
ната по чл. 114 максимална пропускателна/пренос-
на способност на електропреносната мрежа и в нор-
мални условия да гарантира продадената пропуска-
телна/преносна способност.
Чл. 161. (1) Преодоляването на теснините по
междусистемните електропроводи се осъществява
съвместно с операторите на близките зони/блокове.
(2) При взаимотношенията си със засегнатите
съседни оператори в съответствие с класификация-
та и правилата, действащи в ETSO, електроенергий-
ният системен оператор изпълнява функциите на
разпределител и дава достъп до електропреносната
мрежа, отговорник за местата за измерване на об-
менената електроенергия по междусистемните елек-
тропроводи, отговорник за обединените данни, от-
говорник за (не)баланса в зоната/блока.
Чл. 162. Електроенергийният системен оператор
е длъжен да надзирава обмена на електроенергия
между ползвателите в допустимите граници на оп-
ределената по чл. 114 максимална пропускателна
способност на електропреносната мрежа.
Чл. 163. Недостиг на пропускателната способност
на електропреносната мрежа в реално време може
да възникне поради:
1. нарушаване на договорените графици на дос-
тавки на електроенергия между ползвателите;
2. изключване на елемент от електропреносната
мрежа;
3. изключване на генераторна мощност в елект-
роенергийната система.
Чл. 164. (1) В случаите, когато електроенергий-
ният системен оператор установи, че в електропре-
носната мрежа са възникнали или може да възник-
нат теснини, той трябва да предприеме необходими-
те коригиращи мерки за отстраняване на теснините.
При нарушаване на договорените условия за ползва-
не на мрежата причинителите заплащат неустойки.
(2) Коригиращите мерки се определят от елект-
роенергийния системен оператор в зависимост от
степента на тяхната ефективност и трябва да се при-
лагат незабавно с цел да се намали до минимум рис-
кът от възникването на авария в електроенергийна-
та система. Тези мерки могат да бъдат:
1. включване на резервни или компенсиращи еле-
менти от електропреносната мрежа, ако има такива;
2. репериране на преносната електрическа мрежа;
3. принудители изменения в графиците на дос-
тавки на засегнатите ползватели;
4. изменения в приоритетния списък на баланси-
ращите предложения;
5. промяна в условията на достъпа на засегати
ползватели (превключвания в местата на присъеди-
няване, ограничаване или прекратяване на достъпа
до електропреносната мрежа).