Държавен вестник, бр. 27, 2017 г., стр. 27

БРОЙ  27	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27  
1. хоризонтални разрези през подземния 
(полуподземния) етаж на обекта (подобектите) 
отделно за водоснабдяването и канализацията 
с означения на:
а) номерация на клоновете;
б) оразмерителни водни количества за глав-
ните водопроводни клонове;
в) диаметри, дължини и наклони;
г) котировка на връзките спрямо приетото 
относително ниво ± 0,00 за сградата;
2. хоризонтални и вертикални разрези през 
съоръжения за повишаване на напора, бойлерни 
помещения, резервоари и др.;
3. аксонометрични схеми на водопроводните 
и канализационните инсталации.
 – Чертежите на външните, включително 
площадковите водопроводни и канализационни 
мрежи включват:
1. ситуационен план в подходящ мащаб с 
характерни данни от вертикалната планировка;
2. надлъжни профили в М 1:500 или 1:1000 за 
дължините и в М 1:50 или 1:100 за височините 
на външните водопроводни и канализационни 
клонове с означени оразмерителни данни;
3. хоризонтални и вертикални разрези с 
нанесени тръбни мрежи и коти на съществу-
ващия терен;
4. монтажен план за външните водопроводни 
мрежи с нанесени номера на основните кръс-
товища.
 – Обяснителните записки на разделите на 
част „Водоснабдяване и канализация на техни-
ческия проект“ съдържат:
1. изходни данни и общи изисквания на за-
данието за проектиране;
2. данни за:
а) водоснабдяването и отвеждането на отпа-
дъчните води;
б) геоложката и хидроложката характеристика 
на района (ако са необходими), вкл. специфич-
ните изисквания към инсталациите във връзка 
с особеностите на обекта (льосови почви, зам-
ръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);
3. обосновка за:
а) необходимостта от повишаване на напора;
б) необходимостта от пречистване на питей-
ните и отпадъчните води;
4. данни за водопроводните инсталации с 
обосновка на:
а) избора на инсталацията (за питейно-бито-
ви, производствени и противопожарни нужди, 
обединена и др.);
б) избора на инсталацията за топла вода и 
начина на циркулация на топлата вода с моти-
вировка за необходимостта;
в) избраните съоръжения към водопроводната 
инсталация за повишаване на напора, пречист-
ване и дезинфекция, съхраняване (резервиране), 
омекотяване, охлаждане, вкл. многооборотно 
ползване на отпадъчни води, както и за водо-
хващания, ако и това се изиск­ва със заданието 
за проектиране;
г) начина за оразмеряване на инсталацията 
и крайните резултати от изчисленията;
5. данни за канализационните инсталации с 
обосновка на:
а) избора на инсталацията (за битови, дъж-
довни или технологични води, смесена или раз-
делна) и техническа характеристика на тръбите 
и елементите;
б) начина за отвеждане на отпадъчните води 
(в съществуваща канализация, в пречиствателно 
съоръжение и др.);
в) необходимостта и начина за изпълнение на 
дренажи, водопонижаващи системи, предпазване 
от повърхностни води;
г) предвижданите пречиствателни съоръ-
жения;
д) специфичните мероприятия при проектира-
не в льосови и свлачищни почви и в земетръсни 
райони.
 – Изчисленията към част „Водоснабдяване и 
канализация на техническия проект“ включват:
1. хидравлични изчисления и оразмерителни 
таблици за водоснабдителните и канализационни-
те мрежи и съоръжения и/или за водопроводните 
и канализационните инсталации;
2. изчисления на конструкциите на стро-
ителните съоръжения към водопроводните  
и/или канализационните мрежи, когато такива 
не се прилагат към част „Конструктивна“ на 
техническия проект;
3. спецификации на всички съоръжения, 
свързани с проектните решения на мрежите и 
инсталациите, с данни за техните технически 
параметри и спецификация на необходимите 
основни материали и изделия, когато не са от-
разени в чертежите;
4. количествени сметки по подобекти за ин-
сталациите на сградите и/или за водоснабдител-
ните и канализационните мрежи и съоръжения.
2.3.2. Основни работи по част „Пожарна без-
опасност“ по смисъла на приложение № 3 към 
чл. 4, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП:
2.3.2.1. пасивни мерки за пожарна без­опасност:
2.3.2.1.1. клас на функционална пожарна 
опасност;
2.3.2.1.2. генерален план;
2.3.2.1.3. пътища за противопожарни цели;
2.3.2.1.4. минимални разстояния до съседни 
сгради и съоръжения;
2.3.2.1.5. проектни обемнопланировъчни и 
функционални показатели на строежа, в т.ч. 
стълбищни клетки (брой, разположение, изпъл-
нение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне 
на помещения на разпределителни електрически 
табла, складови и производствени помещения, 
разстояния между сградите и съоръженията; брой 
и размери на евакуационните изходи от сградата, 
размери на пътищата за евакуация; отстояния от 
сгради и съоръжения на строежа до надземни и 
подземни инженерни проводи и др.;
2.3.2.1.6. степен на огнеустойчивост на строежа 
и на конструктивните му елементи – проектни 
стойности на носимоспособността, непроница-
емостта, изолиращата способност и на други 
допълнителни критерии за определяне на огне-
устойчивостта на строежа в зависимост от вида 
и предназначението му, в т.ч. носещи стени и 
колони, междуетажни конструкции, фасадни и 
вътрешни стени, стени на евакуационните пъти-