Държавен вестник, бр. 25, 2020 г., стр. 65

БРОЙ  25	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
тяло може да отдаде за един отчетен период 
при съответния режим на работа на сградната 
инсталация.
6.4.4. Максималната енергия, която отоп-
лителното тяло може да отдаде за един от-
четен период 
, kWh, се изчислява по 
зависимостта:
където:
 е инсталираната мощност на 
отоплителното тяло при проектни условия, kW;
 – средната външна температура за 
периода на отчета, °С;
z – броят на дните с топлоподаване;
1,2 – коефициент, отчитащ максималната 
промяна на топлоотдаването от отоплител-
ното тяло;
25 – максималната температура на отопля-
емото помещение, °С;
24 – броят на часовете в денонощието;
 – средната температура на сградата; за 
сгради – етажна собственост, се приема 19 °С;
 – външната изчислителна температура 
(°С) за населеното място.
6.4.5. Изчислява се разликата 
, kWh, 
между максималната и разпределената енер-
гия за всяко тяло:
6.4.6. При 
 ≥ 0 разпределената енергия 
е база за изготвяне на изравнителната сметка 
на сградата.
6.4.7. При 
 < 0 се прави проверка. 
Абсолютната стойност на 
 се прибавя 
към енергия 
, kWh, отдадена от сградната 
инсталация. Така определеното количество 
енергия за сградна инсталация 
, kWh, се 
разпределя по реда на т. 6.1.3 и се изчислява 
нова стойност за 
 до изпълнение на ус-
ловието по т. 6.4.6.
6.5. За сгради – етажна собственост, в 
които има отоплителни тела без уреди за 
индивидуално отчитане, се прилага екстра-
полация по максимален специфичен разход 
на сградата по реда:
1) определя се инсталираната мощност на 
отоплителните тела в сградата при проектни 
условия; при липса на данни се приемат да-
нните на подобно отоплително тяло, например 
от аналогично помещение на друг етаж;
2) за всяко отоплително тяло с уред в 
сградата се определя отношението между 
дяловите му единици и инсталираната му 
мощност; най-голямото отношение за отоп-
лително тяло с уред за дялово разпределение 
се приема за максимален специфичен разход 
за сградата (МСРС);
3) дяловите единици за отоплителните тела 
без уреди се получават, като инсталираната 
мощност на отоплителното тяло без отчет се 
умножи с МСРС.
С така определените дялови единици всички 
отоплителни тела без уреди се приравняват към 
отоплителни тела с уреди. Разпределението 
на енергията се извършва по реда на т. 6.4.
6.5.1. За отоплително тяло с уред, което 
работи при условия, различни от проектните, 
съответстващи на режима на работа на сград-
ната инсталация, се допуска разпределената 
топлинна енергия да надхвърля определената 
по т. 6.4.4. За това тяло лицето по чл. 139а ЗЕ 
прави проверки на изправността на индивиду-
алния разпределител за отразени фактори за 
оценяване в съответствие със стандарта му, 
за технически грешки и за изправността на 
уреда. При липса на грешки и изправен уред 
разпределената енергия не се коригира. Опре-
деленото за това отоплително тяло отношение 
между дяловите единици и инсталираната му 
мощност не служи за определяне на МСРС.
6.5.2. Лицето по чл. 139а ЗЕ писмено 
уведомява клиента, в чийто имот се намира 
отоплителното тяло, за обстоятелствата по 
т. 6.5.1 и извършва контролна проверка през 
следващия отоплителен сезон.
6.5.3. Количеството топлинна енергия, от-
дадена от отоплителните тела с уреди в i-тия 
имот 
, kWh, се определя по реда на т. 6.4.1.
6.5.4. За i-тото отоплително тяло се раз-
пределя топлинна енергия, kWh, по реда от 
т. 6.4.2 до 6.4.7.
6.6. За сгради – етажна собственост, за 
които лицето по чл. 139а ЗЕ констатира, че 
общата инсталирана топлинна мощност на 
всички физически присъединени отоплителни 
тела към вътрешната отоплителна инсталация 
в сграда – етажна собственост, е намалена с 
над 50 % от общата проектна топлинна мощ-
ност, при която са оразмерени отоплителните 
тела за постигане на изискваната вътрешна 
температура при стандартни изчислителни 
условия на сградата, и количеството топлинна 
енергия, отдадена от сградната инсталация, 
е по-голямо от енергията за отопление на 
имотите, се прави проверка от лицето по 
чл. 139а ЗЕ, топлопреносното предприятие и 
представител на етажната собственост. Със-
тавя се констативен протокол с предписание 
за коригиращи мерки, вкл. необходимост от 
обследване на инсталациите. По време на 
проверката се проверяват:
1. състоянието на абонатната станция;
2. състоянието на вътрешната отоплителна 
инсталация;
3. състоянието на индивидуалните разпре-
делители, индивидуалните топломери и про-
верка за наличие на обстоятелства по т. 6.5.1;
4. проверка за неправомерно потребление 
и др.
6.7. При неосигуряване на достъп за отчет 
на уредите на определените от лицето по 
чл. 139б ЗЕ дати се прилагат разпоредбите на 
чл. 69, ал. 2, т. 2 и 6.5. Клиентите, неосигурили