Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 65

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
1. провеждане на изпитвания на енергийни
съоръжения;
2. работа по съоръжения, блокиращи мощ-
ности над 5 MW;
3. въвеждане на нови съоръжения и електро-
енергийни обекти с работни мощности над
5 MW;
4. работа по съоръжения в електрическите
централи и системни подстанции, от които се
определя сигурността на работа на обектите,
дадени в списък, одобрен от ЦДУ;
5. работа по съоръжения с напрежение 110 kV
в случаи на промяна на режима на релейната
защита, автоматиката и ПАА при извършване
на реконструкции, свързани с временна промя-
на на конфигурацията на мрежата с напреже-
ние 110 kV;
6. работа по устройствата на ПАА;
7. работа по релейните защити и автомати-
ката на съоръженията с напрежение 220 kV и
по-високо;
8. средства на АСДУ първа група;
9. извеждане на електропроизводствени мощ-
ности в престой за поддръжка.
Чл. 92. Началникът на отдел “Оперативно-
диспечерски” разрешава заявките за:
1. работа по съоръженията на преносната
мрежа с напрежение 220 kV и по-високо;
2. работа по средствата за регулиране на
напрежението в преносната мрежа;
3. работа по електропроводи от разпреде-
лителната мрежа, които осигуряват собстве-
ните нужди на централи и подстанции, свър-
зани към преносната мрежа, одобрени по спи-
сък от ЦДУ;
4. работа по шинни системи с напрежение
110 kV на системни подстанции.
Чл. 93. Дежурните диспечери в ЦДУ опера-
тивно разрешават заявки за работа през време-
то на тяхното дежурство по чл. 91 и 92.
Раздел III
Заявки до териториалното диспечерско
управление
Чл. 94. Заявките до ТДУ се подават от упъл-
номощени лица на:
1. разпределителното предприятие;
2. преносния район;
3. електропроизводственото предприятие;
4. потребителя, присъединен към преносна-
та мрежа;
5. собственици на водни басейни и хидротех-
нически съоръжения, когато влияят върху ра-
ботата на електрическите централи.
Чл. 95. Началникът на ТДУ, а при негово
отсъствие—началникът на отдел “Оперативно-
диспечерски”, разрешава заявките за:
1. работа по електропроизводствени мощ-
ности до 5 MW, присъединени към преносната
система;
2. работа по електропроизводствени мощ-
ности, независимо от мрежата на присъединя-
ването им, определящи режима на ползване на
вода от комплексните язовири;
3. работа по електропроводи и шинни систе-
ми с напрежение 110 kV освен в случаите по
чл. 91, т. 2 и чл. 92 т. 3 и 4;
4. работа по силови трансформатори 110/
средно напрежение;
5. работа по електропроводи от разпредели-
телната мрежа, осигуряващи резервно захран-
ване за собствени нужди на електрически цен-
трали и системни подстанции, освен в случаите
по чл. 91, т. 4;
6. работа по средства на АСДУ втора група;
7. работа по релейната защита и автомати-
ката с напрежение до 110 kV включително.
Чл. 96. Дежурните диспечери в ТДУ опера-
тивно разрешават заявки за работа по чл. 95
през времето на своето дежурство.
Раздел IV
Заявки до районната диспечерска служба
Чл. 97. Заявките до РДС се подават от упъл-
номощени лица на:
1. разпределителното предприятие, отгова-
рящи за съответните съоръжения;
2. производителите на електрическа енер-
гия, присъединени към разпределителната мре-
жа, освен в случаите по чл. 95, т. 2;
3. потребителите на електрическа енергия;
4. преносното предприятие.
Чл. 98. Началникът на РДС, а при негово
отсъствие—старшият диспечер, разрешава за-
явките за:
1. работа по всички съоръжения на разпре-
делителната мрежа включително и трансфор-
маторните полета средно напрежение;
2. работа по силови трансформатори 110/
средно напрежение—собственост на разпреде-
лителното предприятие;
3. работа по електропроизводствени мощ-
ности, присъединени към разпределителната
мрежа, освен в случаите по чл. 95, т. 2;
4. работа по електропроводи с напрежение
110 kV, които са на оперативно подчинение на
РДС, след съгласуване със съответното ТДУ;
5. работа по средства на АСДУ трета група;
6. прекъсване на електрозахранването на
потребители при неизпълнение от тяхна страна
на договорите за продажба на електрическа
енергия, при условията на чл. 123, ал. 3 ЗЕ.
Раздел V
Срокове за подаване на заявките
Чл. 99. (1) Заявките за ремонт, които не
водят до ограничаване на потребителите и
производителите и не намаляват сигурност-
та на електрозахранването в съответствие с
категорията, се подават не по-рано от 7 дено-
нощия и не по-късно от 48 часа преди време-
то за извеждане на съответното съоръжение
в ремонт.
(2) Заявките за извеждане на съоръжения в
ремонт в почивни дни или за първия работен
ден след почивните дни се подават най-късно
48 часа преди почивния ден.