Държавен вестник, бр. 84, 2005 г., стр. 57

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
ито преминават петролните или горимите теч-
ности, са от одобрен материал, като ИА “МА”
отчита риска от пожар.
(6) Материали, които лесно губят своята
ефективност поради нагряване, не се използват
за извънбордни шпигати, санитарни отходни
канали и други изходящи отвори, намиращи се
в близост до водолинията,  ако при разрушаване
на материала в случай на пожар би могла да
възникне опасност от наводняване.
(7) Забранява се използването на киноленти
на нитроцелулозна основа в прожекционните
апарати на кораба.
(8) Съдовете за отпадъци, освен използваните
при преработката на риба, са от негорящи мате-
риали без отвори по страните или по дъното.
(9) Механизмите, задвижващи горивопрех-
върлящи помпи, агрегатите за прехвърляне на
гориво и други подобни горивни помпи, се съо-
ръжават с дистанционно управление, разполо-
жено извън съответното помещение, така че да
се спират в случай на възникване на пожар в
помещението, в което се намират.
(10) Събирателни тави се монтират, където
е необходимо, да се предотврати теч на петрол-
ни продукти в сантините.
(11) В помещенията, използвани за склади-
ране на риба, изолацията от горящи материа-
ли е защитена от плътно прилепваща метална
обшивка.
Чл. 84. (1) Бутилките за газ под налягане,
втечнен или разтворен газ сe маркират ясно с
предписаните идентификационни цветове,
имат четлива идентификация от име и хими-
ческата формула за съдържанието си и се обе-
зопасяват.
(2) Бутилките, съдържащи възпламеними
или други опасни газове, и изразходваните бу-
тилки се складират и обезопасяват на открити
палуби и всички клапани, регулатори за наля-
гането и тръби, излизащи от такива бутилки,  се
защитават от повреди. Бутилките се предпаз-
ват от прекомерни вариации на температура,
преки слънчеви лъчи и от натрупване на сняг.
Изпълнителна агенция “Морска администра-
ция” може да разреши такива бутилки да бъдат
складирани в отделения, отговарящи на изиск-
ванията по ал. 3—5.
(3) За помещенията, в които се съхраняват
високо възпламеними течности, като летли-
ви бои, парафин, бензол и др., където е разре-
шено и втечнен газ, се осигурява директен дос-
тъп само от открити палуби. Уреди за регули-
ране на налягането и предпазни клапани из-
пускат вътре в помещението. Където гранич-
ните прегради на такива отделения свързват
други затворени помещения, те се изграждат
газонепроницаеми.
(4) В помещенията, използвани за съхране-
ние на силно възпламеними течности или втеч-
нени газове, не се разрешава инсталиране на
електрически кабели и прибори, с изключение
на необходимите за обслужване на помещение-
то. Ако са монтирани такива прибори, те отгова-
рят на изискванията на ИА “МА” за работа във
възпламенима атмосфера, а на корабите, пост-
роени на или след 01.01.2003 г., те са освидетел-
стван тип и съответстват на международния стан-
дарт IEC, 79 “Електрически апарати за работа в
атмосфера от експлозивни газове”. Източници-
те на топлина се държат отдалечени от такива
помещения и на видно място се поставят пре-
дупредителни надписи “Пушенето забранено” и
“Забранено използването на открит огън”.
(5) За всеки вид газ под налягане се осигуря-
ва отделно помещение за съхранение. В поме-
щенията, използвани за съхранение на газове
под налягане, не се разрешава съхраняването
на други възпламеними продукти, както и инс-
трументи или предмети, които не са част от
системата за разпределение на газ. Изпълни-
телна агенция “Морска администрация” може
да облекчи тези изисквания, отчитайки свойс-
твата, обема и предназначената употреба на
такива газове под налягане.
Чл. 85. (1) Стълбищата и траповете към и от
всички жилищни помещения и в помещенията,
в които обикновено работи екипажът, освен
машинните помещения, се устройват така, че
да осигуряват бърза евакуация до откритата
палуба и оттам до спасителните съдове.
(2) Всички нива на жилищните помещения
по ал. 1 се осигуряват с най-малко два отделни
достатъчно раздалечени изхода за евакуация,
които може да включват обичайните средства
за достъп от всяко ограничено помещение или
група помещения, както следва:
1. под горната открита палуба основното
средство за евакуация е стълбище, а вторият
изход може да бъде шахта или стълбище;
2. над горната открита палуба средствата за
евакуация са стълбища или врати към открита
палуба или комбинация от двете.
(3) Изпълнителна агенция “Морска админис-
трация” по изключение може да разреши само
едно средство за евакуация, с оглед естеството
и разположението на помещенията и на броя на
лицата, които обикновено биха могли да се
настанят или да работят там.
(4) Коридор или част от него, от който има
само един път за евакуация, е с дължина не по-
голяма от 7 m.
(5) Широчината и непрекъснатостта на сред-
ствата за евакуация удовлетворяват изисквани-
ята на ИА “МА”, а за кораби, построени на или
след 01.01.2003 г., средствата за евакуация и
вратите в тях са с широчина най-малко 700 mm
и перила поне от едната страна.
(6) Във всяко машинно помещение катего-
рия “А” се осигуряват две средства за евакуация:
1. две стоманени стълби, намиращи се на
възможно по-голямо разстояние една от друга,
които водят към врати, раздалечени на колко-
то може по-голямо разстояние една от друга,