Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 9

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
Чл. 22. (1) Минималното налягане на про­
ектната кота на прилежащия терен за кри­
тичната точка във водопроводната мрежа е:
1. при сгради с един надземен етаж – не 
по-малко от 0,1 МРа;
2. при сгради с повече от един надземен 
етаж – за всеки етаж се добавят по 0,04 МРа.
(2) В случаите, когато налягането за от­
делни сгради е недостатъчно, към сградните 
инсталации се проектират съоръжения за 
повишаването му.
Чл. 23. Минималното налягане във водо­
проводната мрежа на производствените сгради 
се определя в съответствие със заданието 
за изработване на инвестиционния проект, 
включително технологичните и техническите 
изисквания, както и с правилата и нормите 
за пожарна безопасност.
Чл. 24. Максималното налягане във во­
допроводната мрежа на населените места е 
0,6 МРа. Изключение се допуска за транзитно 
преминаващите през урбанизираната терито­
рия водопроводи.
Чл. 25. Минималното налягане за пожарни 
нужди на проектната кота на прилежащия 
терен за критичната точка/критичния по­
жарен хидрант се определя в съответствие с 
правилата и нормите за пожарна безопасност.
Г л а в а  в т о р а
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА 
ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел І
Общи положения
Чл. 26. (1) На всяко водовземно съоръже­
ние се предвижда средство за измерване на 
дебита и нивото, както и за пробовземане с 
цел контрол на качествата на водата.
(2) При проучване на води, предназна­
чени за питейно-битово водоснабдяване, се 
извършват следните анализи в зависимост от 
водоизточника:
1. Анализът на качеството на водата на 
повърхностни водоизточници обхваща най-
малко:
а) анализ на съществуващата база данни 
от мониторинга, извършван от ВиК оператора 
или в най-близката до водовземното съоръ­
жение точка от програмите за мониторинг 
на басейновите дирекции в съответствие с 
изискванията на Наредба № 12 от 2002 г. за 
качествените изисквания към повърхност­
ни води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.) и На­
редба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на 
повърхностните води (ДВ, бр. 22 от 2013 г.); 
анализират се данни за минимален период 
от 5 години;
б) когато няма архивна база данни за някои 
от показателите от Наредба № 9 от 2001 г. за 
качеството на водата, предназначена за пи­
тейно-битови цели, които могат да се срещнат 
във водоизточника, се извършва краткосрочен 
мониторинг; краткосрочният мониторинг об­
хваща равномерно четирите сезона за период 
от най-малко една година; броят на пробите 
за всеки показател е най-малко 20.
2. Анализът на качеството на водата от 
каптажи на извори, които се използват за 
питейно-битови цели, обхваща най-малко:
а) анализ на съществуващата база данни 
от мониторинга, извършван от ВиК оператора 
или в най-близката до водовземното съоръ­
жение точка от програмите за мониторинг на 
басейновите дирекции в съответствие с изис­
кванията за качество на водата на Наредба № 1 
от 2007 г. за проучване, ползване и опазване 
на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007 г.) и 
Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на во­
дата, предназначена за питейно-битови цели;
б) когато няма архивна база данни за някои 
от показателите от Наредба № 9 от 2001 г. за 
качеството на водата, предназначена за пи­
тейно-битови цели, които могат да се срещнат 
във водоизточника, се извършва краткосрочен 
мониторинг; краткосрочният мониторинг об­
хваща равномерно четирите сезона за период 
най-малко от една година; броят на пробите за 
всеки един от тези показатели е най-малко 12. 
3. Анализът на качеството на водата на 
подземни водоизточници, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване, обхваща 
най-малко:
а) анализ на съществуващата база данни от 
мониторинга, извършван от ВиК оператора или 
в най-близката до водовземното съоръжение 
точка от програмите за мониторинг на 
басейновите дирекции в съответствие с изис­
кванията за качество на водата на Наредба № 1 
от 2007 г. за проучване, ползване и опазване 
на подземните води и Наредба № 9 от 2001 г. 
за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели;
б) когато няма архивна база данни за 
някои от показателите от Наредба № 9 от 
2001 г. за качеството на водата, предназначена 
за питейно-битови цели, които могат да се 
срещнат във водоизточника, се извършва 
краткосрочен мониторинг; краткосрочният 
мониторинг обхваща равномерно четирите 
сезона за период най-малко от една година; 
броят на пробите за всеки показател е най-мал­
ко 4 пъти годишно през четирите сезона, при 
водочерпене на две понижения (при предвиден 
максимален средноденонощен дебит и при 
предвиден експлоатационен средноденонощен 
дебит) в продължение на шест денонощия.
Чл. 27. Върху водовземни съоръжения не 
се допуска изграждането на строежи, с изклю­
чение на строежи, свързани с експлоатацията 
на водоснабдителната система.