Държавен вестник, бр. 85, 2006 г., стр. 35

Б Р О Й  85
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
Чл. 297в. (1) Инспекторите на ГД “ИДТН”
писмено разпореждат спиране експлоатацията
на ацетиленовите инсталации и ацетиленопро-
водите към тях, когато:
1. не са регистрирани пред органите за тех-
нически надзор или се експлоатират без изда-
дено разрешение за пускане в експлоатация,
когато такова се изисква;
2. не им е извършен технически преглед съг-
ласно чл. 293;
3. в акта за първоначален технически прег-
лед или в ревизионен акт е вписано заключе-
ние, че инсталацията не е годна за безопасна
експлоатация;
4. устройството или експлоатацията им прес-
танат да съответстват на техническата им до-
кументация или на изискванията на наредбата
или са констатирани повреди или неизправнос-
ти, които не осигуряват безопасната експлоа-
тация на инсталацията;
5. нямат нанесена маркировка за съответст-
вие със съществените изисквания на съответ-
ната наредба по чл. 7 ЗТИП.
(2) Разпореждането по ал. 1 може да бъде
вписано в акта за първоначален технически
преглед или в ревизионната книга на съоръже-
нието или да се съдържа в писмена заповед.
(3) След отстраняване на причините, поради
които съоръжението е спряно от експлоатация,
инспекторите на ГД “ИДТН” разрешават експ-
лоатацията му с писмена заповед или с вписва-
не в ревизионната книга.
Чл. 297г. (1) При появата на дефекти или
износване на елементите на ацетиленовата
инсталация или когато са нарушени други изис-
квания за безопасност, посочени в документа-
цията є, ползвателят може да поиска от орга-
ните за технически надзор разрешение за експ-
лоатация на ацетиленовата инсталация при
други условия или с по-ниски параметри.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат необ-
ходимите изчисления, протоколи от изпитва-
ния и експертни заключения, които доказват,
че инсталацията може да работи безопасно при
новите условия и/или параметри.
Чл. 297д. Органите за технически надзор и
ползвателите на ацетиленовите инсталации и
ацетиленопроводите към тях съставят досие на
всяко съоръжение и го съхраняват до бракува-
нето на съоръжението. Досието съдържа:
1. документите, представени при регистра-
цията;
2. актовете за технически прегледи и други-
те документи, издадени от органите за техни-
чески надзор;
3. чертежите, изчисленията, удостоверения-
та за качеството на вложените материали и
съставни части, протоколите от извършени
изпитвания и другите документи за извърше-
ните ремонти и преустройства.”
31. В чл. 298:
а) в ал. 1 думите “собственик или” се зали-
чават;
б) в ал. 2 в изречения първо и второ думите
“собственикът или” се заличават.
32. Създава се глава девета:
“ Г л а в а  д е в е т а
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА,
КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕ-
МОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА АЦЕ-
ТИЛЕНОВИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕ-
НИЯТА КЪМ ТЯХ
Чл. 300. (1) Лицата, които кандидатстват за
вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за
извършване на дейности по поддържане, ремон-
тиране и преустройване на ацетиленови инста-
лации и съоръженията към тях трябва да отгова-
рят на изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП и:
1. да разполагат със следния нает по трудово
правоотношение персонал:
а) лице с висше техническо образование,
което да контролира качеството на влаганите
материали и спазването на изискванията на
проектната документация и на наредбата;
б) лице с не по-ниско от средно професио-
нално образование, което да контролира при-
лагането на процедурите за изпълнение на не-
разглобяеми съединения; лицата, които ще
контролират изпълнението на заваръчните съ-
единения, трябва да отговарят и на изисквани-
ята на БДС ЕN 719;
в) заварчици с правоспособност “заварчик
на тръби” и притежаващи сертификат, издаден
от лице по чл. 152, ал. 1;
г) лица с професия “машинен монтьор” или
“монтьор на енергийни съоръжения и инстала-
ции”—в зависимост от дейностите и видовете
ацетиленови инсталации и съоръжения към тях,
за които кандидатства;
2. да притежават:
а) българските стандарти за ацетиленовите
инсталации и съоръженията към тях, които ще
поддържат, ремонтират или преустройват;
б) инструкции за работа за провеждане на
техническо обслужване на съоръженията, кои-
то ще поддържат;
в) инструкции за работа за осъществяване
на контрол за изпълнение на изискванията,
заложени в проекта и в технологичната доку-
ментация, за прилагане на процедурите за из-
пълнение на неразглобяемите съединения и за
контрол на съответствието на вложените мате-
риали с проекта и тяхната проследимост;
3. да разполагат със:
а) апарати и машини за заваряване на метали;
б) машини и приспособления за подготовка
на краищата на заваряваните елементи;
в) помпа за хидравлично изпитване, газсиг-
нализатор и калибрирани манометри с клас на
точност и обхват в зависимост от работните
параметри на ацетиленовите инсталации и съ-
оръженията към тях, за които кандидатстват;
г) шлосерски инструменти, измервателни
уреди за геометрични размери и други маши-
ни, съоръжения и уреди с обхват, технически
характеристики и предназначение в зависимост
от предвидените в инструкциите по т. 2, букви
“б” и “в” технологични операции и според вида