Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 45

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
определя съгласно “Норми за проектиране на
хидротехнически съоръжения. Основни поло-
жения” (БСА, кн. 11 от 1985 г.) и не може да е
по-малък от:
1. за водоснабдителни системи от първа ка-
тегория—II клас;
2. за водоснабдителни системи от втора ка-
тегория—III клас;
3. за водоснабдителни системи от трета ка-
тегория—IV клас.
Чл. 39. (1) Водовземането от реки се про-
ектира брегово, руслово или дренажно в зави-
симост от разположението им спрямо водо-
източника.
(2) Брутната площ на водоприемните отво-
ри при брегово водовземане се определя при
едновременна работа на всички секции на во-
довземното съоръжение (без резервните) по
формулата съгласно приложение № 2.
(3) Отворите на приемните камери при рус-
лово водовземане се разполагат по течението
на реката.
(4) Дренажното водовземане се проектира
под руслото на маловодни реки и се оразмерява
като водовземно съоръжение от подземни води.
Чл. 40. Водовземните отвори се разполагат
на разстояние, както следва: най-малко 0,5 m
от дъното на водоема, 0,2 m под ледената пок-
ривка и най-малко 0,3 m под най-ниската кота
на вълните.
Чл. 41. (1) При водовземане от язовири се
преценява възможността за използване на ос-
новния изпускател или на входното съоръжение
на изпускателя като водовземно съоръжение.
(2) При разполагане на водовземното съо-
ръжение в язовирна стена се осигурява възмож-
ност за ремонт на стената при непрекъснато
действие на водовземното съоръжение.
Чл. 42. (1) Водовземните кули се проекти-
рат при водовземане от язовири или от големи
естествени езера.
(2) Водовземните кули се разполагат в зали-
ви и в площи от акваторията, защитени от въл-
ни, или зад границата на крайбрежните течения.
(3) Водовземните отвори на кулите се про-
ектират на дълбочина, по-голяма от трикрат-
ната височина на вълната, и на разстояние най-
малко 10 m под ръба на преливника на язовира.
Долният ръб на най-ниско разположения во-
довземен отвор е най-малко с 1 m над нивото на
мъртвия обем, а максималното експлоатаци-
онно водно ниво е на разстояние не по-малко от
6 m от горния му ръб.
Чл. 43. (1) Към водовземните съоръжения
от водоеми, използвани за рибовъдство, се про-
ектират рибозащитни устройства като елемент
на съоръжението или като отделно съоръже-
ние на водовземния канал.
(2) Необходимостта от рибозащитно устрой-
ство, както и неговият вид се определят при
съобразяване с изискванията на органите по ох-
раната и контрола на рибните ресурси.
(3) Отворите на водовземните съоръжения
се оразмеряват за средна скорост на премина-
ване на водата през входната решетка или мре-
жата в съответствие с изискванията за опазва-
не на рибните ресурси.
(4) Допустимите скорости на преминаване
на водата във водоприемните отвори се опреде-
лят, както следва:
1. при брегови непотопени водовземни съо-
ръжения—от 0,6 до 0,2 m/s;
2. при потопени водовземни съоръжения—
от 0,3 до 0,1 m/s;
3. при поставяне на плоски рибозащитни
преградни мрежи с отвори от 3 до 4 mm пред
водоприемните отвори скоростта на водата в
отворите се определя, както следва:
а) при водовземане от реки със скорост на
течението над 0,4 m/s—0,25 m/s;
б) при реки със скорост на течението под
0,4 m/s—0,1 m/s;
в) при много тежки ледоходни условия в
реките—до 0,06 m/s.
Чл. 44. Бреговите водовземни кладенци се
оразмеряват хидравлично при:
1. минимално ниво на водата във водоиз-
точника;
2. изключване на една от секциите на водо-
вземното съоръжение;
3. наличие на други допустими неблагопри-
ятни условия (задръстване на решетката, об-
растване на довеждащия водопровод и др.).
Чл. 45. Типът на решетките пред водовзем-
ните съоръжения се определя, като се отчи-
тат особеностите на водоема, водното коли-
чество и др.
Чл. 46. При наличие на условия за обраства-
не на водоприемните съоръжения се предвиж-
дат мероприятия за почистването им.
Чл. 47. Оразмерителните скорости на вода-
та в гравитационните и сифонните водопрово-
ди се определят съгласно табл. 2.
Таблица 2
Диаметър на
Скорост на водата в зависимост
водопровода,
от категорията на водовземането,
mm
m/s
първа
втора и трета
От 300 до 500
0,7—1
1—1,5
От 500 до 800
1—1,4
1,5—1,9
Над 800
1,5
2
Чл. 48. Сифонни водопроводи при водовзем-
ни съоръжения се проектират за водоснабди-
телни системи от втора и трета категория, а с
обосновка—и за водоснабдителни системи от
първа категория.
Чл. 49. Гравитационните и сифонните водо-
проводи се полагат на разстояние не по малко
от 0,5 m под дъното на реката, като дъното се
укрепва срещу подкопаване.