Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 21

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21   
(3) Най-горната част на обсадните тръби 
на кладенците се проектира на разстояние, 
най-малко 0,2 m от пода. 
Чл. 119. Водопроводите в помпената стан­
ция се дезинфекцират при спазване на изис­
кванията за дезинфекция, определени в тази 
наредба.
Г л а в а  п е т а
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА 
ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ, ВОДОПРОВОД­
НИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 120. При проектирането на външни 
водопроводи, водопроводни мрежи и съо­
ръжения освен изискванията на наредбата 
се спазват и изискванията на БДС ЕN 805 
„Водоснабдяване. Изисквания към системите 
и елементите извън сгради“.
Чл. 121. (1) Водопроводите се проектират 
така, че да имат необходимата якост и устой­
чивост при най-неблагоприятни скорости, 
налягания и дебит на водоснабдителната 
система. 
(2) Разходът на вода за пожарогасене се 
гарантира при максимален разход на вода за 
всекидневни нужди.
Чл. 122. (1) Елементите на водоснабдител­
ната система преди напорно-регулиращото 
съоръжение се оразмеряват за максимално 
денонощно водно количество. След напор­
но-регулиращото съоръжение елементите на 
водоснабдителната система се оразмеряват с 
максимално часово водно количество.
(2) За проверка по отношение на макси­
малните допустими скорости и за определяне 
на необходимите напори (съответно котите на 
съоръженията за осигуряване на тези напори) 
се прилага случаят на работа на водопровод­
ната мрежа при едновременен максимален 
часов разход и разход на вода за пожарогасене.
Чл. 123. (1) При определяне на допусти­
мите скорости на водата във водопроводите 
за тяхната нормална работа и за осигуряване 
на необходимото качество на питейната вода 
се вземат мерки за предотвратяване на засто­
яването на водата, влошаване на качествените 
показатели на водата (например мътност), как­
то и за предотвратяване на хидравличен удар.
(2) За предотвратяване на застояването на 
водата е необходимо скоростта при средноде­
нонощното водно количество да е по-голяма 
от 0,005 m/s. 
(3) За предотвратяване на влошаване на 
качествените показатели на водата в мрежата 
(например мътност) е необходимо скоростта 
при максималното часово водно количество 
да е по-голяма от 0,5 m/s. При водопроводите 
с минимален допустим диаметър се допускат 
по-малки скорости. 
(4) Максимално допустимата скорост във 
водопроводите е 2 m/s, като само в отделни 
случаи след съответна техническа обосновка 
се приемат скорости до 3,5 m/s.
(5) При помпено подаване диаметрите на 
водопроводите се определят въз основа на 
технико-икономическо оразмеряване, така че 
да бъдат най-изгодни при вземане предвид на 
капиталовите и експлоатационните разходи. 
Това условие се осигурява при скорости на 
водата от 0,8 до 1,4 m/s.
Чл. 124. (1) Хидравличното оразмеряване 
на водопроводите се извършва по данни от 
техническите спецификации на проектира­
ните тръби.
(2) При хидравлично оразмеряване на 
водопроводите се използват установените в 
практиката формули, като при необходимост 
от проверка се препоръчва формулата на 
Колбрук – Уайт. 
(3) Водопроводите се проектират за не­
прекъсната работа, като се отчитат очак­
ваните температурни колебания на водата, 
натоварването на почвата, повърхностните 
натоварвания, подземните води, подвижните 
натоварвания, собственото тегло на тръбата 
и теглото на водата при номинален диаметър 
на тръбата, по-голям от 1000 mm, както и 
усилията, които поемат водопроводите при 
монтажа, и последващите строителни работи.
(4) Стойността на хидравличната грапа­
вина (k) в изчисленията по формулата на 
Колбрук – Уайт се определя чрез:
1. проектната стойност на грапавината k1, 
включваща влиянието на тръбите и тръбопро­
водните връзки; при използване на k1 се отчи­
тат местните напорни загуби във фасонните 
части и арматурите (приложение № 8), или
2. оразмерителната стойност на грапави­
ната k2, включваща влиянието на тръбите, 
тръбопроводните връзки, фасонните части и 
арматурите (приложение № 8); при определяне 
на оразмерителната стойност на хидравлич­
ната грапавина се отчита нейното увеличение 
с течение на времето.
(5) Местните загуби на напор се отчитат във 
всички елементи по водопроводите (фасонни 
части, арматури, средства за измерване и др.).
Чл. 125. (1) При проектирането на водопро­
водите се определят оразмерителното наляга­
не, максималното оразмерително налягане и 
налягането за изпитване на водоснабдителната 
система, като се отчитат всички условия за 
протичане на съответното водно количество.
(2) Тръбопроводните елементи се проекти­
рат така, че да издържат на оразмерителното 
налягане, максималното оразмерително наля­
гане и налягането за изпитване на системата. 
(3) За арматурите се определят наляганията 
по ал. 2 при отворено и затворено положение 
за осигуряване на плътността и функцио­
нирането им при нормална експлоатация в 
съответствие с техническата спецификация.