Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
да се извършва, като се стои на диелектричен
килим, не се допира корпусът едновременно с
две ръце и се използват инструменти с изолира-
ни дръжки и диелектрични ръкавици.
Чл. 624. (1) Настройването и изпитването
на токоизправителите (сфазировка, проверка
на равномерността на натоварването на фази-
те с токоизмервателни клещи и др.) се органи-
зират и провеждат без изключване на напре-
жението, като се използват изолационни щан-
ги, разделящи трансформатори, диелектрич-
ни ръкавици и галоши.
(2) Работите без изключване на напрежение-
то се извършват по наряд съгласно изискванията
на нормативните актове по безопасност на труда.
Отговорният ръководител на работата (с пета
квалификационна група) не взема непосредстве-
но участие в работата, а само ръководи работата
и контролира действията на работещите и непос-
редственото изпълнение на операциите.
(3) Списъкът на работите, които се извърш-
ват без изключване на напрежението, се опре-
деля от отговорника за техническата експлоа-
тация на енергообзавеждането на предприяти-
ето и се съгласува с техническата инспекция на
профсъюзите.
Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В КОМУНАЛНИ
ОБЕКТИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 625. Тази глава се отнася за техническа-
та експлоатация на електрическите уредби и
инсталации в комунални обекти, предприятия
и организации (водоснабдяване, канализация,
перални, бани и хотели).
Чл. 626. Обслужването и ремонтът на електри-
ческите уредби и инсталации в комуналните обек-
ти се извършват от електротехнически персонал в
съответствие с изискванията на наредбата.
Чл. 627. В експлоатационни инструкции
трябва да се отразят изискванията на произво-
дителите към електрическите съоръжения, като
се вземат под внимание местните условия.
Чл. 628. Профилактичните изпитвания и
планово-профилактичните ремонти на елект-
рическите съоръжения и апарати се извършват
периодично съгласно инструкциите за плано-
во-профилактичните ремонти.
Чл. 629. Всички реконструирани електричес-
ки съоръжения в комуналните обекти трябва
да съответстват на изискванията на Наредбата
за устройство на електрическите уредби.
Раздел II
Електрически уредби в предприятия за
водоснабдяване и канализация
Чл. 630. (1) Автоматичното или телемеха-
ничното управление на технологичните уредби
за водоснабдяване и канализация трябва да
бъдат дублирани с ръчно управление.
(2) При наличие на двойно управление тряб-
ва да се предвижда блокировка, изключваща
възможността за едновременно включване на
ръчното и автоматичното управление.
Чл. 631. При ремонтни работи в уредбите за
водоснабдяване и канализация трябва да се
използват преносими лампи в защитено изпъл-
нение за напрежение не по-високо от 12 V.
Чл. 632. За наблюдаване на коронирането и
на изправността на предпазителите в електро-
озонаторните уредби на водоснабдяването тряб-
ва да се предвиждат ниши и отвори с двойно
остъкляване и вентилация.
Чл. 633. Електроозонаторните помещения
трябва да имат аварийна вентилация.
Раздел III
Електрически уредби и инсталации
в перални, бани и хотели
Чл. 634. (1) Всички перални, сушилни, сушил-
но-гладачни машини и центрофуги трябва да
имат механични и електрически блокировки,
които да не позволяват пускане на електродви-
гателя при отворени люкове, врати или огради.
(2) Действието на блокировките трябва да
се проверява в началото на всяка смяна.
Чл. 635. Всяка перална машина, центрофу-
га, преса за гладене и др. с електрическо зад-
вижване трябва да се номерира, като поредни-
ят номер се напише на подходящо място.
Чл. 636. Магнитните пускатели на перални-
те машини трябва да се монтират извън поме-
щенията за пране в отделни затворени помеще-
ния с неагресивна среда.
Чл. 637. (1) Вентилационните уредби в пе-
ралните помещения трябва да се пускат и спи-
рат ръчно—от работното място, и дистанцион-
но—от диспечерския пункт.
(2) Към пусковата апаратура трябва да има
апарат за аварийно спиране на електродвигате-
лите на вентилаторите, който да блокира дис-
танционното пускане.
Чл. 638. (1) В помещенията с проводим под
при всяка маса за гладене с електрически ютии
трябва да има неподвижна изолираща подова
настилка или поставка. Забранява се работе-
щите с електрически ютии лица да стоят на
проводим под. Допуска се вместо изолационна
подова настилка да се използват изолационни
пътеки, закрепени на пода.
(2) Размерите на изолационната площадка
(настилка) трябва да бъдат такива, че работе-
щият с ютия да не може едновременно да се
допре до корпуса на ютията и до заземени час-
ти от съоръженията или до тоководещите кон-
струкции или повърхности.
(3) Работната повърхност на масата за гладе-
не трябва да бъде от изолационен материал (дър-
во, пластмаса и др.) и да се закрепва към метал-
ната конструкция с болтове със скрити глави.
Чл. 639. Шланговите кабели за захранване
на електрическите ютии трябва да се закрепят
на конзоли, разположени над средата на маса-
та за гладене, и да бъдат защитени от механич-
ни повреди.
Чл. 640. (1) Електрическите ютии в сушил-
но-гладачните цехове трябва да се включват към
електрическите мрежи чрез разделящи транс-
форматори, като трансформаторите бъдат за-
щитени от случаен допир.