Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
диняване към електроразпределителната мрежа;
правилата и инструкциите се разработват в съответ-
ствие с Правилника за безопасност при работа в
електрически уредби на електрически и топлофика-
ционни централи и по електрически мрежи, като
могат да включват и допълнителни мерки и изиск-
вания, отчитащи конкретните особености на места-
та на присъединяване;
2. разпределителното предприятие, преносното
предприятие и ТДУ при електроенергийния систе-
мен оператор  взаимно си предоставят и съгласуват
местните правила и инструкции по безопасност за
съответните места на присъединяване;
3. страните взаимно съгласуват местните прави-
ла и инструкции по безопасност за всяко място на
присъединяване; въз основа на местните правила и
инструкции се сключват двустранни споразумения,
включващи всички мерки и задължения на двете
страни за осигуряване на безопасност при извърш-
ване на работи в електрическите уредби и електро-
разпределителната мрежа; в случаите, когато екс-
плоатационното обслужване на електрическата уред-
ба и/или на съоръженията за присъединяване на
потребител или производител на електрическа енер-
гия се извършва от трето лице, споразумението е
четиристранно;
4. разпределителното предприятие и съседни
разпределителни предприятия взаимно съгласуват
местните правила и инструкции по безопасност за
съответните граници на собственост на електричес-
ките съоръжения;
5. съгласуването на местните правила и инструк-
ции по безопасност се извършва официално в писме-
на форма;
6. в случай че една от страните желае да извърши
промени в местните правила и инструкции, тя тряб-
ва да уведоми писмено другата страна и да приложи
обосновка за предлаганата промяна; изменените
местни правила и инструкции по безопасност се
съгласуват официално в писмена форма без неоп-
равдано забавяне;
7. местните правила и инструкции по безопасност
за всяко място на присъединяване към електрораз-
пределителната мрежа трябва да бъдат представени
на оператора на електроразпределителната мрежа;
8. за всяко място на присъединяване разпреде-
лителното предприятие, производителите и потре-
бителите на електрическа енергия, уредбите на
които са с оперативен дежурен персонал, трябва да
определят длъжностни лица—“отговорници по бе-
зопасността”, които отговарят за координиране и
прилагане на мерки за безопасност при извършва-
не на работи, изискващи обезопасяване на елект-
рическите съоръжения;
9. допуска се един отговорник по безопасност-
та да отговаря за повече от едно място на при-
съединяване;
10. разпределителното предприятие съставя по-
именни списъци на отговорниците по безопасност-
та с тяхната длъжност, квалификационна група по
безопасност на труда по места на присъединяване;
разпределителното предприятие обменя списъци с
отговорниците по безопасност със:
а) преносното предприятие и ТДУ  при елект-
роенергийния системен оператор—за местата на
присъединяване към обекти на преносното пред-
приятие;
б) други разпределителни предприятия—за съот-
ветните граници на собственост на електрическите
съоръжения;
11. разпределителното предприятие и потреби-
телите и производителите на електрическа енергия,
уредбите на които са с оперативен дежурен персо-
нал, се уведомяват в писмена форма за съответните
отговорници по безопасността;
12. за всяка промяна в поименните списъци стра-
ните се уведомяват взаимно във възможно най-кра-
тък срок.
Чл. 115. Реализацията на мерките за безопасност
се извършва, както следва:
1. при места на присъединяване на обекти на
разпределителното предприятие към обекти на пре-
носното предприятие:
а) за извършване на работи по съоръжения на
електроразпределителната мрежа, включително в
местата на присъединяване, изискващата страна
трябва да се обърне със заявка към оператора на
електроразпределителната мрежа за извеждане на
съответното съоръжение от работа;
б) за извършване на работи по съоръжения на
страна 110 kV в подстанции 110 kV/СрН, собстве-
ност на разпределителното предприятие, включи-
телно в местата на присъединяване, изискващата
страна трябва да се обърне със заявка към операто-
ра на електроразпределителната мрежа за извежда-
не на съответното съоръжение от работа; операто-
рът на електроразпределителната мрежа уведомява
електроенергийния системен оператор (съответно
ТДУ)  и съгласува с него заявката;
в) след даването на разрешение отговорникът по
безопасността на изискващата страна издава в съот-
ветствие с Правилника за безопасност при работа в
електрически уредби на електрически и топлофика-
ционни централи и по електрически мрежи писмено
нареждане за работа, което определя необходимите
мерки за безопасност съгласно този правилник и
местните правила и инструкции за безопасност;
г) операторът на електроразпределителната мре-
жа разрешава и изпълнява чрез съответния опера-
тивен дежурен персонал изискваните мерки за без-
опасност, предвидени в писменото нареждане; отго-
ворникът по безопасността на изискващата страна
изпълнява своята част от мерките за безопасност,
предвидени в писменото нареждане;
2. при места на присъединяване на потребители
и производители на електрическа енергия към елек-
троразпределителната мрежа средно напрежение:
а) за извършване на работи по съоръжения в
електрическите уредби на потребители и произво-
дители на електрическа енергия, включително в
местата на присъединяване, изискващата страна
трябва да се обърне със заявка към оператора на
електроразпределителната мрежа за извършване на
съответни превключвания и за изпълнение на мер-
ки за безопасност;
б) след даването на разрешение отговорникът
по безопасността на изискващата страна издава в
съответствие с Правилника за безопасност при
работа в електрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по електрически
мрежи писмено нареждане за работа, което опре-
деля необходимите мерки за безопасност съгласно
този правилник и местните правила и инструкции
за безопасност;
в) операторът на електроразпределителната мре-
жа разрешава и изпълнява чрез дежурния персонал
на съответната подстанция 110 kV/СрН изисквани-
те мерки за безопасност, предвидени в писменото
нареждане; отговорникът по безопасността на изис-
кващата страна изпълнява своята част от мерките