Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 61

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
(7) Състоянието на металната конструкция
се изследва веднъж на 3 години. При корозион-
но износване на стените, покрива или дъното
повече от 20 на сто от дебелината на ламарината
резервоарът незабавно се извежда в ремонт, не-
зависимо от това на каква площ е износването.
Чл. 509. Забранява се експлоатацията на
резервоарите-акумулатори в случаите на:
1. изведени или неизправни блокировки за
прекратяване притока на вода в резервоара при
достигане на максималното ниво на запълване,
както и за спиране на помпите за изпразване при
достигане на минималното ниво за изпразване;
2. неработеща система за контрол и сигна-
лизация на нивото на водата при максимално
запълване;
3. липса на преливна тръба на кота макси-
мално допустимо ниво на запълване и без сиг-
нална тръба.
Чл. 510. Мрежовите помпени станции се
експлоатират при осигуряване на:
1. възможност за поддържане на зададения
хидравличен режим на мрежата при авария на
работещ помпен агрегат с включване на резер-
вен агрегат;
2. постоянна готовност на устройствата за
автоматично включване на резервните помпи с
извършване на проверка по определен график;
3. защита от повишено налягане на топло-
преносната мрежа при работа на мрежовите
помпи;
4. резервно захранване с електрическа енер-
гия на двигателите на мрежовите помпи;
5. изправност на обратните клапани на мре-
жовите, кондензните и подхранващите помпи;
6. експлоатационно чисто състояние на фил-
трите пред мрежовите помпи.
Чл. 511. (1) Ремонтът на съоръженията на
топлофикационните уредби се извършва спо-
ред състоянието им и наложената необходимост
съгласно местна инструкция и при организация
за минимално времетраене.
(2) Графиците за ремонт на съоръженията,
намиращи се под контрол и управление от опе-
ратора на топлопреносната мрежа, се съгласу-
ват с него.
Раздел II
Топлопреносни мрежи
Чл. 512. (1) Топлопреносната мрежа е съв-
купност от топлопроводи и технологични съо-
ръжения, разположени между границите на
собственост на топлопреносното предприятие
с топлоизточника и с потребителите, и е пред-
назначена за пренасяне на получената от топ-
лоизточника топлинна енергия до инсталации-
те на потребителите.
(2) Към технологичните съоръжения на то-
плопреносната мрежа се отнасят принадлежа-
щите към нея помпени станции, топлообмен-
ни, регулиращи, секциониращи и измервател-
ни станции и възли, както и другите специални
съоръжения.
(3) Топлопреносната мрежа включва и спо-
магателните системи за управление, регулира-
не, защита, информация и комуникация, необ-
ходими за нейната работа.
Чл. 513. (1) Абонатната станция осъществя-
ва връзката на топлопреносната мрежа към
инсталациите на потребителите и е уредба за
подаване, измерване, преобразуване и регули-
ране на топлинната енергия.
(2) Абонатните станции и присъединител-
ните топлопроводи до тях са част от топлопре-
носната мрежа, когато те са собственост на
топлопреносното предприятие в случаите, по-
сочени в наредбата по чл. 75, ал. 2 ЗЕЕЕ.
Чл. 514. Топлопреносните мрежи се делят на:
1. магистрални (магистрали)—включват
участъците от топлоизточника до топлоснаб-
дяваните райони или промишлените зони и
предприятия;
2. разпределителни—включват отклонени-
ята от магистралите към отделните квартали,
групи потребители или предприятия;
3. присъединителни—включват отклонения-
та от разпределителната мрежа към отделните
потребители; при населени райони с квартално
застрояване това се отнася и за мрежата вътре в
отделните квартали—квартални (дворни) мрежи.
Чл. 515. (1) Територията на обслужване на
топлопреносната мрежа се простира между
границата на собственост с топлоизточника,
определена в чл. 500 на тази наредба, освен ако
не е договорено друго, и границите на собстве-
ност с потребителите, определени в Наредбата
за топлоснабдяването.
(2) Границите на топлопреносната мрежа се
посочват в договора за доставка на топлоенергия.
Чл. 516. Топлопреносното предприятие из-
вършва обслужване и регулиране на абонатна-
та станция, присъединителния топлопровод и
съоръженията към него, независимо от грани-
цата на собственост.
Чл. 517. Топлопреносното предприятие при
експлоатацията на топлопреносната мрежа
извършва, контролира и осигурява:
1. снабдяването на потребителите с топлинна
енергия с параметри и качество съгласно догово-
рите с тях при технически и икономически обос-
новани технологични разходи за пренасянето;
2. поддържането на обектите и съоръжени-
ята на топлопреносната мрежа в съответствие
с техническите изисквания, с изискванията за
безопасност на труда, за пожарна и аварийна
безопасност и за опазване на околната среда;
3. контролирането на вертикалната плани-
ровка и състоянието на пътната настилка в сер-
витутната зона на топлопроводите;
4. недопускането на строителство, склади-
ране на материали и отпадъци, както и засаж-
дане на многогодишни насаждения по трасето
на топлопроводите;
5. поддържането в изправност на огражде-
нията и конструкциите за недопускане на вън-
шни лица до съоръженията, спирателната и
регулиращата арматура.
Чл. 518. Изкопните работи по трасето на
топлопроводите или извършването на други
дейности в близост до тях, изпълнявани от вън-
шни организации, се извършват по определен
ред, съгласувано и под наблюдението на то-
плопреносното предприятие.