Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
електрическо разделяне се осигурява при спазва-
не на всички изисквания по т. 3.5.1.1—3.5.1.5,
както и на изискванията по т. 3.5.2, когато разде-
лената верига захранва само един потребител, или
на изискванията по т. 3.5.3, когато разделената
верига захранва повече потребители. Препоръч-
ва се произведението от номиналното напреже-
ние на веригата (V) и дължината на мрежата (m)
да не превишава 100 000, както и дължината на
инсталацията да не превишава 500 m.
3.5.1.1. Веригата се захранва чрез разделящ
източник като:
а) трансформатор за защитно разделяне, или
б) източник, осигуряващ степен на безопасност,
еквивалентна на тази на трансформатор за защит-
но разделяне, например електродвигател-генера-
тор с намотки, които са разделени по еквивален-
тен начин.
Подвижните разделящи източници, свързани
към захранващата мрежа, се избират или инстали-
рат при спазване на предписанията на т. 3.2.
Стационарните разделящи източници се изби-
рат или инсталират съгласно предписанията на
т. 3.2 или така, че вторичната верига да бъде раз-
делена от първичната верига и от обвивката чрез
изолация, съответстваща на условията на т. 3.2;
ако такъв източник захранва повече потребители,
достъпните токопроводими части на потребите-
лите не трябва да се свързват с металната обвивка
на източника.
3.5.1.2. Номиналното напрежение на разделе-
ните вериги не трябва да е по-голямо от 500 V.
3.5.1.3. Тоководещите части на разделената
верига нямат никаква обща точка с друга верига
или със заземена точка.
За избягване на рисковете от дефекти спрямо
земята специално внимание се отделя на изолира-
нето на тези части по отношение на земята, особе-
но на гъвкавите кабели или проводници.
Взетите мерки трябва да осигуряват електри-
ческо разделяне най-малко еквивалентно на това,
което съществува между първичната и вторичната
намотка на трансформатор за защитно разделяне.
3.5.1.4. Гъвкавите кабели и проводници трябва
да са достъпни за визуален контрол по цялата дъл-
жина, по която могат да бъдат подложени на меха-
нични увреждания.
3.5.1.5. Препоръчва се разделените вериги да се
прокарват като отделни инсталации. Когато не
може да се избегне прокарване в една и съща ин-
сталация, за разделените вериги и за други вериги
се използват многожилни кабели без метална об-
вивка или изолирани проводници, поставени в
изолационни канали или тръби, при условие че тези
кабели и проводници са специфицирани за напре-
жение най-малко равно на най-високото изпол-
звано напрежение и че всяка верига е защитена
срещу свръхтокове.
3.5.2. Когато разделената верига захранва само
един потребител, достъпните токопроводими час-
ти на разделената верига не се свързват нито със
защитния проводник, нито с достъпните токопро-
водими части на други вериги.
3.5.3. Когато са взети мерки за предпазване на
вторичната верига от увреждане и дефект на изо-
лацията, един разделящ източник, отговарящ на
условията по т. 3.5.1.1, може да захранва повече
потребители, ако всички предписания на т. 3.5.3.1—
3.5.3.4 са спазени.
3.5.3.1. Достъпните за допиране токопроводи-
ми части, принадлежащи на разделената верига,
се свързат помежду си чрез изолирани незаземени
проводници за изравняване на потенциалите. Тези
проводници не се свързват нито със защитни про-
водници, нито с достъпни токопроводими части,
принадлежащи на други вериги, нито с токопрово-
дими елементи, непринадлежащи на уредбата.
3.5.3.2. Всички инсталационни контакти имат
защитен контакт, свързан към проводника за из-
равняване на потенциалите, предвиден в т. 3.5.3.1.
3.5.3.3. Всички гъвкави захранващи кабели,
трябва да имат защитен проводник, който се из-
ползва като проводник за изравняване на потен-
циалите. Това не се отнася за кабелите, които
захранват изделия от клас II на защита срещу
поражения от електрически ток.
3.5.3.4. В случай на два дефекта, пряко засягащи
две достъпни токопроводими части, захранвани чрез
два проводника с различна полярност, защитното
устройство изключва захранването за време най-
много равно на определеното по табл. 1.
Приложение № 2
към чл. 32, ал. 2
Защита срещу топлинни въздействия
1. Общи положения
Хората, неподвижно инсталираното електро-
обзавеждане и неподвижно инсталираните обек-
ти, съседни на електрообзавеждането, се защита-
ват срещу следните вредни топлинни въздействия
или топлинно излъчване при функциониране на
електрообзавеждането:
а) запалване, горене или разграждане на мате-
риалите;
б) опасност от изгаряния;
в) намаляване на сигурността на работата на
инсталираното електрообзавеждане.
2. Защита срещу пожар
2.1. Електрообзавеждането не трябва да създа-
ва опасност от пожар за близкостоящите матери-
али, като освен изискванията на това приложение
се спазват и съответните инструкции на произво-
дителя.
2.2. Когато температурите на външните повър-
хности на неподвижно инсталираното електрооб-
завеждане могат да достигнат стойности, които
създават опасност от пожар за близкостоящите
материали, електрообзавеждането трябва:
а) да е монтирано върху или в материали, които
издържат такива температури и са с ниска топло-
проводимост; или
б) да е разделено от елементите на строителна-
та конструкция посредством материали, които
издържат такива температури и са с ниска топло-
проводимост; или
в) да е инсталирано на достатъчно разстояние
от всички материали, чието запазване би могло да
бъде компрометирано от такива температури, поз-
волявайки сигурно разсейване на топлината; сред-
ствата за закрепване (носачите) на електрообза-
веждането трябва да са с ниска топлопроводимост.