Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
съгласно чл. 12, ал. 1, пожарните хидранти се 
разполагат на разстоянието по ал. 4 от всяка 
от същите части.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се из­
меня така:
„(7) Надземните пожарни хидранти се пред­
виждат с минимум два изпускателни отвора 
с номинален диаметър на всеки от тях не 
по-малък от 65 mm или с един изпускателен 
отвор с номинален диаметър не по-малък от 
100 mm. Изпускателните отвори се оборудват 
със съединители „Щорц“.“
6. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Надземните пожарни хидранти се 
монтират по такъв начин, че височината от 
нивото на прилежащия терен до центъра на 
изпускателните отвори на хидранта да бъде 
в границите от 60 до 120 сm.
(9) Около всеки пожарен хидрант се осигу­
рява свободно пространство от не по-малко от 
0,9 m, а пред съединителите на изпускателните 
отвори на надземните пожарни хидранти – не 
по-малко от 1,5 m.“
§ 97. В чл. 171 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из­
меня така:
„(1) В урбанизираните територии броят на 
едновременните пожари и разходът на вода 
за пожарогасене в зависимост от броя на 
жителите се определят съгласно колони 3, 4 
и 5 от табл. 15.“
2. Таблица 15 се изменя така:
„Таблица 15
 №
по
ред
Брой на жителите в
урбанизираната
територия
Брой на
едновре­
менните
пожари
Разход
на вода
за един
пожар,
l/s
Общ разход
на вода
за всички 
пожари,
l/s
Разход на вода за
главни водопроводни
клонове, l/s
Общ разход
на вода за
второсте­
пенни
клонове
l/s
при един
главен 
клон
при повече
главни 
клонове
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
До 5000 
1
5
5
5
5
2,5
2.
Над 5000 до 10 000 
1
10
10
10
7,5
5
3.
Над 10 000 до 30 000 
2
10
20
20
15
5
4.
Над 30 000 до 100 000
2
20
40
40
30
5
5.
Над 100 000 до 250 000
3
30
90
90
60
10
6.
Над 250 000 до 
1 000 000
4
30
120
120
80
10
7.
Над 1 000 000
5
30
150
150
100
10
“
3. Създават се ал. 2 – 7 с табл. 15а:
„(2) При оразмеряване на разклонени водопроводни мрежи на урбанизирани територии или 
на сключени водопроводни мрежи, приети в хидравлично отношение за разклонени, разходът 
на вода за главните и второстепенните водопроводни клонове се определя съгласно колони 6, 
7 и 8 от табл. 15.
(3) При оразмеряване на сключени водопроводни мрежи на урбанизирани територии общият 
разход на вода за всички пожари се определя в зависимост от броя на жителите в урбанизира­
ната територия съгласно колона 3 от табл. 15а.
(4) В случаите, когато водопроводната мрежа на урбанизираната територия е зонирана (по 
смисъла на наредбата по чл. 161, ал. 3), броят на едновременните пожари и разходът на вода 
за пожарите във всяка зона се определят в зависимост от броя на жителите в зоната съгласно 
колони 4, 5, 6 и 7 от табл. 15а.
(5) При водоснабдителна система на урбанизирана територия със зони със собствени напор­
но-регулиращи съоръжения, които зони не са свързани помежду си, необходимият общ разход 
на вода за всички пожари в урбанизираната територия е сума от необходимите общи разходи 
на вода за всички пожари в тези зони.
(6) В случаите, когато сключената водопроводна мрежа на урбанизираната територия с опре­
делен брой жители не е зонирана, броят на едновременните пожари и разходът на вода за един 
пожар в урбанизираната територия се определят съгласно изискванията от табл. 15а, отнасящи 
се за най-голямата зона от урбанизирана територия с такъв брой жители.
(7) При оразмеряване на сключени водопроводни мрежи броят на едновременно действащи­
те съседни пожарни хидранти за гасене на един пожар, както и разходът на вода за пожар на 
всеки хидрант се определят съгласно колони 8 и 9 от табл. 15а.