Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 53

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
4. четвърта група—инсталации с нормални
изисквания, осигуряващи нормираните парамет-
ри с годишна необезпеченост по време 176 h
(2 %)—само през летния период.
Чл. 191. (1) В зависимост от изискванията
към създавания микроклимат в обществено-
обслужващи и жилищни сгради се определят
следните категории за качество на обитаема-
та среда:
1. категория А—очаквано високо ниво;
2. категория В—очаквано средно ниво;
3. категория С—очаквано умерено ниво.
(2) Връзката между видовете категории за
качество на обитаемата среда, параметрите на
топлинното състояние и местния дискомфорт е
съгласно приложение № 9.
(3) Допустимите вертикални температурни
разлики, допустимите граници на температу-
рата на пода и допустимата радиационна аси-
метрия се определят съгласно приложение № 10,
табл. 1, 2 и 3, а процентът на незадоволени вслед-
ствие на течение—съгласно БДС CR 1752.
Чл. 192. При изготвяне на заданието за про-
ектиране може да се избира различна катего-
рия за отделно пространство или за цялата
сграда по отношение на топлинната околна
среда, на качеството на въздуха и акустична-
та околна среда. Различна категория може да
се избира както за зимни, така и за летни ус-
ловия.
Чл. 193. (1) Със заданието за проектиране се
определят фазите на проектиране и вариант-
ността.
(2) Заданието за проектиране включва след-
ните основни технологични, функционални и
технически изисквания, свързани със:
1. съответствието с националните норматив-
ни изисквания;
2. външните изчислителни условия (необез-
печеност);
3. категорията на качеството на обитаемата
среда в общественообслужващи сгради и въз-
можността за понижаването є в определени
периоди на експлоатация, параметрите на въз-
духа в стълбищни клетки и в помощни помеще-
ния; изчислителните параметри на микрокли-
мата, ако сградата е производствена;
4. чистотата на външния въздух и нивото на
шума на околната среда, в т.ч.:
а) степен на очистване на въздуха за при-
точните вентилационни и климатични инста-
лации в зависимост от предназначението на
помещенията; необходимост от високоефек-
тивни филтри;
б) степен на очистване на изхвърляния въздух;
5. функционалните особености и режима на
експлоатация на помещенията и обслужващи-
те ги системи, изискванията към архитектур-
ното разпределение (създаване на условия за
ремонтопригодност);
6. броя на обитателите в помещенията на
общественообслужващи сгради, в които се пред-
вижда масово събиране на хора; процента на
пушачите, ако пушенето е разрешено;
7. вида и енергийните характеристики на
ограждащите конструкции и елементи и въз-
можността за подобряването им за намаляване
на енергопотреблението;
8. площта и топлотехническите характерис-
тики на прозорците, възможността за отваряне-
то им; вида на слънцезащитните съоръжения;
9. вътрешните източници на топлина и вла-
га, коефициентите на едновременност;
10. отделяните опасни вещества в помеще-
нията, вкл. от мебелировка, стенни покрития,
подови настилки и др., и възможността за ре-
циркулация на въздуха от помещенията;
11. вида на източника на топлинна енергия;
12. мястото на източника за топлозахран-
ване (котелна централа/абонатна станция),
като се отчитат необходимостта от поддръж-
ка, достъпът за запълване на резервоарите за
гориво и осигуряването на въздух за горивния
процес;
13. мястото на източника за студозахран-
ване;
14. мястото и типа на комина, ако е необ-
ходим;
15. мястото за резервоари за течно гориво,
складове за твърдо гориво, помещения за сгу-
рия;
16. мястото за разширителни съдове, за за-
пълване и дрениране на системите;
17. изискванията, произтичащи от допълни-
телни системи (за ГВБН и др.), които се пред-
вижда да бъдат обслужвани от проектираната
система за топло- и студозахранване;
18. вида на ОВК системата и типа на вът-
решните тела;
19. системите за регулиране и контрола на
проектираните инсталации, вкл. защита от зам-
ръзване;
20. трасетата и начина на монтаж на топло-
проводите;
21. измерването на разхода на енергия;
22. режима на експлоатация на системите,
вкл. изисквания за понижено топло- и студопо-
даване през нощта, прекъснато отопление и
резервни помпи;
23. акумулацията на топлина в системите за
БГВ;
24. необходимостта от обработка на водата;
25. управлението, поддръжката и експлоа-
тацията на инсталациите и необходимостта от
оператор;
26. начините за управление на вентилаци-
онните системи, вкл. аварийна вентилация, за
намаляване на рисковете от пожар и взрив,
както и начините за използване на вентила-
ционните системи за отдимяване при необхо-
димост.