Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 167

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  167
б) чрез измервания в мрежата и статистически
проучвания за потреблението на електрическа
енергия;
в) обявяването и процедурата за промени в дого-
ворените стойности в случаите по буква “а” в съот-
ветствие с Наредбата за присъединяване на произ-
водители и потребители на електрическа енергия към
преносната и разпределителните електрически мре-
жи по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ);
г) данните по буква “а” се използват като пред-
варителни поради нееднозначната връзка между
договорените и реализираните стойности на мощ-
ността и потреблението след присъединяването на
потребителите;
2. за производството на електрическа енергия и
генериращите мощности, присъединени към елект-
роразпределителната мрежа от исканията за проуч-
ване на условията за присъединяване и договорите
за присъединяване на нови производители.
Чл. 11. Разпределителното предприятие предос-
тавя на производителите и потребителите необхо-
димата им информация за планиране на развитието
на собствените им електрически уредби и електро-
проводни линии.
Чл. 12. Разпределителното предприятие предос-
тавя необходимата информация на преносното пред-
приятие и електроенергийния системен оператор за
планиране развитието на преносната електрическа
мрежа и на Министерството на икономиката и енер-
гетиката (МИЕ) за целите на енергийното прогно-
зиране и планиране.
Чл. 13. Производителите на електрическа енер-
гия—ползватели на електроразпределителната мре-
жа, представят на разпределителното предприятие
два пъти годишно—15 май и до 1 ноември, месечни
данни за следващата година за:
1. количествата електрическа енергия, които ще
бъдат доставени в електроразпределителната мрежа;
2. максималните и минималните стойности за
активна и реактивната мощност на производствени-
те източници.
Раздел III
Общи принципи и изисквания при проектирането
Чл. 14. (1) При технико-икономическите решения
за проектиране на обекти от електроразпределител-
ната мрежа се спазват изискванията за:
1. сигурност на снабдяването с електрическа
енергия;
2. качество на електрическата енергия;
3. икономичност;
4. възможно най-ниски експлоатационни и тех-
нологични разходи за разпределение на електричес-
ка енергия;
5. удобства за техническо обслужване;
6. безопасност на хората и животните;
7. въздействие в допустими граници върху други
технически системи;
8. опазване на околната среда, както и естетично
вписване на обектите в нея.
(2) Изискванията по ал. 1 трябва да се спазват
при избора на номиналните технически характерис-
тики на съоръженията в съответствие с величините,
характеризиращи режимите на мрежата и отчитане
на външните въздействия, на които могат да бъдат
подложени съоръженията.
Чл. 15. Проектирането на обекти от електрораз-
пределителната мрежа трябва да се осъществява в
съответствие със Закона за устройство на територи-
ята, Наредбата за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии по чл. 83, ал. 1,
т. 1 ЗЕ, както и с други наредби, разпореждания на
компетентни органи и българските стандарти, от-
насящи се до електроразпределителната мрежа и
присъединени към нея потребители и производите-
ли на електрическа енергия.
Чл. 16. (1) Номиналната честота на електрораз-
пределителната мрежа е 50 Hz.
(2) В съответствие с БДС EN 50160 при нормални
условия на работа средната стойност на основната
честота, измерена над 10 s, трябва да бъде в обхвата:
50 Hz ± 1% (49,5—50,5 Hz) по време на 99,5 % от
годината;
+ 4 %
50 Hz ––– (47—52 Hz) през 100 % от времето.
- 6 %
Чл. 17. (1) Номиналните напрежения на елект-
роразпределителната мрежа са в съответствие със
стандарт БДС IEC 60038:
1. за мрежа ниско напрежение—f 230/400 V;
2. за мрежа средно напрежение—6, 10 и 20 kV.
(2) Най-високите напрежения на съоръжения-
та в мрежа средно напрежение са съответно: 7,2,
12 и 24 kV.
Чл. 18. Схемата на електрозахранване в съответ-
ствие с категорията на потребителите по осигуре-
ност на електроснабдяването определя проектна
степен на сигурност. Проектната степен на сигур-
ност е предпоставка за съответно ниво на непрекъс-
натост на снабдяването с електрическа енергия, ха-
рактеризирана в условия на експлоатация с коли-
чествени показатели.
Чл. 19. Препоръчват се следните минимални
изисквания по условие на сигурност при определяне
на електрическите схеми в електроразпределител-
ната мрежа:
1. за схемите на присъединяване към преносната
електрическа мрежа и главните схеми на подстан-
циите 110 kV/СрН (с отчитане на възможностите за
претоварване на силовите трансформатори) трябва
да е изпълнен критерият за сигурност “n-1”;
2. при схеми на подстанции 110 kV/СрН без шин-
ни системи на страна 110 kV (“Н-схеми”) използва-
нето на ограничен брой прекъсвачи (само към елек-
тропроводните линии или само към трансформато-
рите) се допуска, при условие че не се намалява
оперативността и надеждността на общата схема;
3. в градските кабелни мрежи средно напреже-
ние трябва да се прилагат отворени схеми с резер-
вно захранване от съседна подстанция или друга
секция на шини средно напрежение на захранваща-
та подстанция при нормална експлоатационна схе-
ма; при градски мрежи средно напрежение, захран-
вани само от една подстанция, резервното захран-
ване на кабелните линии трябва да се осигурява по
възможност от различни секции на шини средно
напрежение;
4. в районни въздушни мрежи с отворени схеми
без резервно захранване трябва да се прилагат авто-
матични секциониращи отделители към отклонени-
ята от магистралната линия; магистралните линии
с по-голяма дължина също трябва да се секциони-
рат с отделители;
5. трябва да се предпочита използване на мощ-
ностни разединители към трансформаторите в транс-
форматорните постове и за секциониране на елект-
ропроводните линии средно напрежение;
6. при кабелни линии ниско напрежение трябва
да се прилагат схеми с възможност за резервно за-
хранване от съседен трансформаторен пост.