Държавен вестник, бр. 56, 2004 г., стр. 15

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
в) за “Осигуряване на качеството на произ-
водството”—модул D (приложение № 4)—по
БДС EN 45012;
г) за “Осигуряване качеството на продукта”—
модул Е (приложение № 5)—по БДС EN 45011.
(3) При констатиране на непълноти на пред-
ставените документи на лицето се изпраща съ-
общение за отстраняването им в 14-дневен срок
от момента на получаване на съобщението.
(4) При неотстраняване на непълнотите в
срока по ал. 3 заявлението и документите не се
разглеждат.
Чл. 12. (1) Оценяването на изпълнението на
изискванията на чл. 10 се извършва по процеду-
ра, утвърдена от председателя на ДАМТН, ко-
ято се предоставя на заявителя.
(2) В срок 3 месеца от получаване на заявле-
нието и документите по  чл. 11 председателят
на ДАМТН издава разрешение за извършване
оценяване на съответствието на котела със срок
на валидност 5 години или отказва издаването
му с мотивирано решение.
(3) Разрешението за оценяване на съответ-
ствието не може да се прехвърля или преотс-
тъпва на други физически или юридически лица.
(4) Продължаването на срока или разширя-
ването на обхвата на разрешенията се извърш-
ва по реда на тяхното издаване.
(5) Държавната агенция за метрология и
технически надзор проверява периодично ли-
цето, получило разрешение за оценяване на
съответствието, за спазване изискванията на чл.
10, ал. 1, т. 2 и 4 ЗТИП.
Чл. 13. Председателят на ДАМТН отказва
издаването на разрешение за оценяване на съ-
ответствието, когато лицето не отговаря на
критериите по чл. 10.
Чл. 14. Разрешението за извършване оценя-
ване на съответствието се отнема с мотивирана
заповед на председателя на ДАМТН, когато
лицето, получило разрешение:
1.  престане да отговаря на някое от изиск-
ванията по чл. 10, ал. 1 ЗТИП и по чл. 10 от
наредбата;
2.  не изпълнява задълженията си при извърш-
ване на процедурите за оценяване на съответс-
твието.
Чл. 15. В 7-дневен срок от издаването на за-
поведта за отказ или за отнемане на разреше-
ние за оценяване на съответствието председа-
телят на ДАМТН уведомява лицето.
Чл. 16. Заповедта за отказ или за отнемане
на разрешение за оценяване съответствието на
котли със съществените изисквания подлежи
на обжалване пред Върховния администрати-
вен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
Г л а в а  п е т а
УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛ-
НИТЕЛНА МАРКИРОВКА
Чл. 17. (1) Прилагайки процедурите по чл. 7,
лицето, извършило оценяване на съответстви-
ето, може да постави освен маркировка за съот-
ветствие и допълнителна маркировка на стан-
дартните котли при превишаване на показате-
лите по чл. 6, ал. 1.
(2) Графичното изображение на допълнител-
ната маркировка е дадено в приложение № 6. Към
допълнителната маркировка се прилагат изиск-
ванията на чл. 6, чл. 7, ал. 1, чл. 8, 9 и 10 от Наред-
бата за маркировката за съответствие със същест-
вените технически изисквания към продуктите.
(3) Изискванията за КПД при номинална
мощност и при частичен товар 30 на сто, които
трябва да бъдат изпълнени за поставяне на
допълнителната маркировка, са дадени в при-
ложение №  7.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Газокондензиращ котел” е котел, про-
ектиран да кондензира непрекъснато голяма
част от водната пара, съдържаща се в изгоре-
лите газове.
2. “Коефициент на полезно действие” (изра-
зен в проценти) е отношението на топлинната
мощност, предавана на водата в котела, към
произведението от долната топлина на изгаря-
не при постоянно налягане на горивото и разхо-
да, изразен чрез количеството гориво за едини-
ца време.
3. “Котел” е агрегат, представляващ комби-
нация от корпус на котел, проектиран да бъде
комплектуван с горелка, и свързана към него
горелка, проектирана да бъде монтирана към
корпус на котел, предназначена да предаде на
водата топлината, отделена при изгаряне на
горивото.
4. “Котел, инсталиран в жилищно помеще-
ние” е котел, който е с номинална ефективна
мощност по-малка от 37 kW, предназначен да
осигурява топлина за част от жилищното поме-
щение, в което е инсталиран, посредством от-
деляне на топлина от корпуса, който има увели-
чена камера, която подава гореща вода посред-
ством гравитационна циркулация. Такива кот-
ли трябва да имат върху корпуса си изрично
указание, че те могат да се инсталират в жи-
лищно помещение.
5. “Нискотемпературен котел” е котел, кой-
то може да работи постоянно с температура на
захранващата вода от 35 °С до 40 °С, допускащ
при определени условия получаване на конден-
зация, включително кондензиращи котли, ра-
ботещи с течно гориво.
6. “Номинална ефективна мощност (изразе-
на в kW)” е максималната топлинна мощност,
определена и гарантирана от производителя,
която може да се достигне  по време на продъл-
жителна работа на котела, като се запазва по-
соченият от производителя КПД.
7. “Подгряващ топлообменник” е топлообмен-
ник, проектиран да захранва системата за цент-
рално отопление и да бъде инсталиран в горивна-
та камера на камина като част от комбинацията
подгряващ топлообменник/газова камина.