Държавен вестник, бр. 47, 2016 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  47
3. изпълнението на хидроизолационните 
системи при детайлите на водоотвеждащата 
система в съответствие с проекта;
4. изпълнението на детайлите съгласно 
проекта;
5. оформянето на детайлите в зоните на 
връзка с метални листове, полимерни или 
битумни мушами или с други продукти;
6. закрепването и нареждането на продук­
тите към основата за покрития на покриви и 
съответствието на закрепващите средства с 
изискванията на проекта;
7. целостта на хидроизолационната система 
след изпълнение на инсталациите, преми­
наващи през нея, както и монтирането на 
устройства, реклами и др.
Чл. 62. Допълнителна проверка за функ­
ционирането на водоотвеждащата система се 
извършва в случаите, когато след приемането 
на завършените хидроизолационни системи 
се налага монтиране на инсталации, уреди и 
конструкции.
Чл. 63. (1) Неравностите на основата се 
проверяват с права летва с дължина 3 m, 
като се измерва разстоянието между летвата 
и повърхността на основата по наклона и 
перпендикулярно на него. При цилиндрична 
повърхнина летвата се полага по образува­
телната, а при повърхнини с двойна кривина 
(хиперболична, сферична, параболична и 
др.) – чрез нивелация през 3 m.
(2) При основа от ребра летвата се полага 
върху ребрата и перпендикулярно на тях.
(3) При извършване на проверка за не­
равности на основата минималният брой 
измервания се определя съгласно таблица 21.
Таблица 21
Площ на изолираната 
повърхност, m2
Минимален брой на 
измерванията
До 50
До 500
От 501 до 1000
Над 1000, на всеки 2000
3
5
7
По 10
Чл. 64. Влажността на основата се опре­
деля с влагомер.
Чл. 65. При проверка на основата се използ­
ват средства за измерване с общо предназна­
чение или шаблони с точност до 0,5 mm, а за 
проверка на наклоните – с точност до 0,05 %.
Чл. 66. Площта на хидроизолационните 
системи в строежите, в т.ч. компенсаторни и 
подсилващи ленти, се измерва по действително 
изолираната повърхност в m2, като се приспа­
дат само отвори с площ, по-голяма от 1 m2.
Чл. 67. Хоризонталните и наклонените 
била, покрити с капаци, се измерват в линейни 
метри, без да се приспадат от изолираната 
площ.
Чл. 68. Хидроизолационните системи на 
плоски покриви се приемат, както следва:
1. при неизползваеми плоски покриви, защи­
тени с пласт от чакъл – преди изпълнение на 
защитния пласт и на ламаринените обшивки;
2. при неизползваеми плоски покриви, 
защитени с лека повърхностна защита – след 
изпълнение на защитата;
3. при използваеми плоски покриви (те­
раси) – преди изпълнение на настилката на 
терасата и на ламаринените или други обшивки 
при детайлите;
4. при обърнати покриви – преди изпъл­
нение на топлоизолацията;
5. при незалепени за основата хидроизо­
лации – след изпълнение на защитния пласт, 
като чакълът се отстранява на площ 1 m2 на 
две места на всеки 500 m2 от покривната площ;
6. при покриви-градини – преди полагане 
на дренажния слой и на почвеното покритие 
на хидроизолационната система.
Чл. 69. (1) При установяване на несъот­
ветствие на изпълнената хидроизолационна 
система и на вложените продукти с проекта, 
както и при договаряне между възложителя и 
изпълнителя на хидроизолационните работи 
се изрязват проби с размери 250/250 mm, от 
които посредством лабораторно изпитване 
се установяват броят, дебелината и видът на 
слоевете.
(2) Пробите по ал. 1 се изрязват така, че 
две от успоредните им страни да са перпенди­
кулярни на ръбовете на застъпванията между 
мушамите. Броят на пробите се определя 
съгласно таблица 22.
Таблица 22
Площ на 
хидроизолационната 
система, m2
Минимален брой 
на пробите
До 1000
1000 – 3000
3000 – 5000
Над 5000
3
5
7
9
(3) По искане на възложителя и при нали­
чие на техническа възможност се извършва 
водна проба.
Чл. 70. Водоплътността на хидроизолаци­
онните системи на резервоари се проверява 
при изпитването при спазване изискванията 
на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, из­
граждане и експлоатация на водоснабдителни 
системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Хидроизолационна система“ е съв­
купност от един или повече слоеве на база 
строителни продукти (материали и изделия) с 
определени експлоатационни характеристики, 
които позволяват системата да се оценява 
като едно цяло с основна функция защита на 
сградите и съоръженията от въздействието 
на вода.