Държавен вестник, бр. 53, 2015 г., стр. 14

СТР.  14	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  53
дд) топлинна мощност на бойлерконден­
затора, температура и налягане на парата, 
постъпваща в бойлеркондензатора;
г) за газова турбина с котел утилизатор и 
парна турбина:
аа) активна електрическа мощност на 
генераторите (отделно за газовата турбина и 
парната турбина);
бб) разход на гориво на входа в газовата 
турбина;
вв) разход на гориво на входа на котел 
утилизатора (когато е комплектуван с горивна 
уредба);
гг) разход, налягане и температура на 
свежата пара на входа на парната турбина;
дд) разход, налягане и температура на 
регулируемото/ите пароотнeмане/ия;
ее) разход, налягане и температура на про­
тивоналягането (в случай че има противона­
лягане); когато няма техническа възможност 
за измерване на разхода, се предоставя ин­
формация за отдаваната топлинна мощноост;
жж) топлинна мощност на бойлерконден­
затора (в случай че има бойлеркондензатор), 
температура и налягане на парата на входа 
на бойлеркондензтора;
д) за двигател с вътрешно горене с елек­
трогенератор и утилизатор:
аа) електрическа мощност на генератора;
бб) разход на гориво на вход в двигателя;
вв) топлинна мощност на утилизатора;
9. уведомяват съответния оператор на 
мрежа за всички планирани изменения, 
допълнения и промени в съоръженията си, 
влияещи върху комбинираното производство 
на топлинна и електрическа енергия.
Чл. 3. Операторът на инсталация за ком­
бинирано производство на топлинна и елек­
трическа енергия е длъжен да:
1. натоварва съоръженията за комбинира­
но производство на топлинна и електричес­
ка енергия, като произвежда електрическа 
енергия в съответствие с потребностите на 
топлинна енергия и съобразно чл. 2, т. 1 и 3;
2. поддържа баланс между производство и 
потребление на топлинна енергия;
3. поддържа температура на водата в об­
ратната линия на топлопреносната мрежа не 
повече от 70 °C. 
Г л а в а  т р е т а
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕН­
ТРАЛИТЕ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОД­
СТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ
Чл. 4. (1) Операторът на съответната мре­
жа диспечира инсталациите за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа 
енергия съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, 
т. 4 от Закона за енергетиката. 
(2) Операторът на съответната мрежа 
диспечира инсталациите за комбинирано 
производство на топлинна и електрическа 
енергия съгласно валидираните търговски 
графици към обществения доставчик и/или 
крайните снабдители, които са съобразени с 
полезната топлинна енергия и допустимите 
експлоатационни граници и характеристики 
на инсталациите за комбинирано произ­
водство, и/или графици към участници на 
свободен пазар.
(3) В случай че производителят извърши 
промени в технологичните схеми, без да 
уведоми за това оператора на съответната 
мрежа, операторът има право да изключи 
съоръженията, присъединени към системата, 
при наличие на промени, които застрашават 
нормалната експлоатация на системата.
(4) Производителят има право да прави 
промени в технологичните схеми на работа, 
когато това е продиктувано от възникнали 
аварии или има опасност от възникване на 
такива по работещите съоръжения, с цел 
запазване на нормалното топлоснабдяване 
на клиентите и целостта на съоръжението, 
като операторът на топлопреносната мрежа 
уведомява оператора на електропреносната 
или електроснабдителната мрежа.
Чл. 5. (1) В случай че операторът на съот­
ветната мрежа при извършване на оперативен 
контрол констатира, че производителят в 
изпълнение на регистрирания към обществе­
ния доставчик/крайния снабдител търговски 
график поддържа електрическа мощност, ко­
ято е по-голяма от съответстващия топлинен 
товар, операторът уведомява производителя 
и обществения доставчик, съответно произ­
водителя и крайния снабдител, за размера на 
надвишението.
(2) В случай че операторът на електро­
преносната и/или електроразпределителната 
мрежа при извършване на оперативен контрол 
констатира, че производителят в изпълнение 
на чл. 2, т. 2 поддържа електрическа мощ­
ност, която е по-малка от съответстващия 
топлинен товар, операторът на електропре­
носната и/или електроразпределителната 
мрежа уведомява производителя, обществе­
ния доставчик и/или крайния снабдител за 
размера на намалението.
(3) Общественият доставчик и/или край­
ният снабдител и производителят в случаите 
по ал. 2 компенсират намалението в следващи 
търговски графици за доставка на електрическа 
енергия, заявени от производителя.
(4) Размерът на надвишението/намалени­
ето по ал. 1 и 2 се определя от оператора на 
съответната мрежа въз основа на данните по 
чл. 2, т. 5 – 9 и се вписва в регистър, който 
се създава и поддържа от оператора на елек­
тропреносната мрежа.